Porquê elétrodos de 250 microns? | Redes de terra
Infocontrol > Artigos técnicos > Porquê elétrodos de 250 microns?
Porquê elétrodos de 250 microns?
Os elétrodos de terra verticais, também conhecidos por "piquet", é parte integrante de uma rede de terras, sendo a sua aplicação e composição de elevada influência no valor da resistência de terra obtido numa instalação, ao longo da sua vida.
Desde que começou a comercializar sistemas de proteção e sistemas de terras, a Infocontrol aconselha a utilização de elétrodos em aço cobreado com 250 microns, em sequência das referências normativas nacionais (NP4426) e internacionais (IEC 62305-4).
Os elétrodos comercializados pela Infocontrol são compostos por uma camada de 250 microns de cobre uniforme e não médio como os demais. Para além disso, o banho do nosso elétrodo é helicoidal e efetuado na horizontal, proporcionando e garantindo homogeneidade em todo o elétrodo. Este fator é fundamental para a sua resistência à corrosão galvânica e consequente durabilidade, pois todos os pontos são protegidos da mesma forma.
Como forma de garantir os 250 microns, os nossos elétrodos são testados em laboratórios independentes e são marcados pelos mesmos com o símbolo KEMA, como selo de garantia.
A importância de um bom elétrodo reside em dois aspetos: a sua durabilidade e a capacidade de suportar elevadas correntes de falha. Com estas duas mais-valias será mais fácil obter uma baixa impedância na sua rede de terras.
Experiência Erico com elétrodos
A Erico colocou um elétrodo em aço cobreado de 250 microns (5/8″x8′) e um elétrodo em aço galvanizado (1/4″x10′), num solo com a mesma resistividade. Após 10 anos foi recolher os elétrodos, sendo que o resultado é o que se pode ver nas imagens no final desta página. A corrosão galvânica praticamente eliminou a continuidade do elétrodo em aço galvanizado, enquanto que o elétrodo em aço cobreado com 250 microns permanece intacto ao fim de 10 anos.
A Infocontrol recomenda a utilização de elétrodos em aço galvanizado ou cobreado com camadas inferiores a 250 microns em instalações provisórias, tais como estaleiros. Nas instalações finais recomenda-se a utilização de elétrodos que garantam durabilidade superior a 40 anos, pois é o tempo de vida previsto para uma rede de terras, e nesse sentido só elétrodos em aço cobreado com camadas superiores a 250 microns ou elétrodos de grafite é que nos podem permitir esse benefício.