Prática de concepção e lançamento dos elementos hidráulicos – QiSuporte
10 de novembro de 2020 12:50
Como vimos anteriormente, foi elaborado um projeto para servir de exemplo ao longo dessa jornada. Portanto, no presente artigo, gostaríamos de detalhar as decisões que foram tomadas na etapa de concepção do projeto hidráulico e também dar orientações de como o lançamento dos elementos foram realizados.
Rede Alimentação:
Nessa jornada já foi sugerido um roteiro que apresenta uma sequência a ser seguida para a elaboração do projeto hidrossanitário. De acordo com o roteiro, deveríamos iniciar pelo posicionamento das colunas hidráulica e, em seguida, pelo lançamento da rede alimentação.
No projeto exemplo, as colunas hidráulicas foram posicionadas conforme a imagem abaixo.
Perceba que as colunas AL-1 e AL-11 foram posicionadas na parede do banheiro, pois trata-se de uma parede em comum entre todos os demais pavimentos, permitindo que a tubulação suba até o pavimento Cobertura, onde estará o reservatório superior.
No QiBuilder, basta copiar as colunas para os pavimentos acima, que a interligação entre os pavimentos é feita automaticamente, como demonstrado no artigo Como copiar colunas para outros pavimentos.
Além disso, optamos por posicionar a coluna de alimentação mais afastada das demais colunas e paredes onde passariam tubulações de água fria e água quente, para evitar previamente possíveis colisões entre as redes.
Nesse projeto exemplo, não foi necessário bombeamento pois o nível do pavimento cobertura, onde estará o reservatório, é de 5,73 metros em relação ao terreno. De acordo com a NBR 12218/1994, as redes de abastecimento público devem trabalhar com uma pressão dinâmica mínima de 10 m.c.a, o que significa que só seria necessário utilizar bombeamento se a pressão não fosse suficiente para levar a água até o reservatório superior.
Ligação com o reservatório:
Ao chegar no pavimento Cobertura com a coluna de alimentação, a ligação foi feita pela lateral do reservatório (tubulação azul na imagem abaixo). Foi lançado um registro antes de chegar ao reservatório para possibilitar a manutenção e limpeza do mesmo. No lado oposto, foram previstas duas saídas (tubulação marrom), sendo a mais elevada para saída da água em excesso (extravasor) e a mais baixa para esvaziar o reservatório caso seja necessário.
Para auxiliar ainda mais no lançamento dos tubos ligados aos reservatórios, indicamos os dois artigos abaixo.
Hidrômetro principal:
Agora que já falamos sobre a coluna e o lançamento da rede alimentação no interior da casa, vamos voltar ao pavimento térreo para falar do início da rede de alimentação. Logo na entrada do terreno, no muro, será previsto um espaço para abrigar o hidrômetro. As concessionárias de cada região estabelecem o padrão desses abrigos. No projeto exemplo, foi considerado o padrão da CASAN-SC, conforme a imagem abaixo.
Fonte: CASAN-SC.
Portanto, você deve saber qual é a concessionária que fornece a água na região onde a obra será realizada para verificar os padrões do abrigo.
No QiBuilder, o hidrômetro principal é lançado por um comando específico, conforme mostra o artigo Lançamento de hidrômetro no projeto hidráulico. Dessa forma, as peças que estarão presentes dentro do abrigo já serão contabilizadas.
Rede Água Fria:
A concepção da rede água fria em projetos simples pode ser resumida no lançamento das tubulações entre o reservatório superior e os pontos de utilização pelo menor caminho possível, tornando o projeto mais econômico e reduzindo as perdas de carga.
A tubulação de água fria que sai do reservatório deve estar próxima ao fundo, mas mantendo uma pequena distância para evitar que a sujeira acumulada dentro do reservatório vá em direção aos pontos de consumo. Com isso, a sujeira dentro do reservatório continuará no fundo até a próxima limpeza anual.
A saída do reservatório pela lateral, pode ser lançada seguindo as orientações do artigo Reservatório com saída lateral. Na tubulação que sai do reservatório deve possuir um registro, para possibilitar a manutenção, conforme as recomendações da NBR 5626/1998.
A NBR 5626/1998 estabelece, no item 5.2.10.4 que: "Para possibilitar a manutenção de qualquer parte da rede predial de distribuição, [...], deve ser prevista a instalação de registros de fechamento, ou de outros componentes ou de dispositivos que cumpram a mesma função. Particularmente, recomenda-se o emprego de registros de fechamento: a) no barrilete, posicionado no trecho que alimenta o próprio barrilete (no caso de tipo de abastecimento indireto posicionado em cada trecho que se liga ao reservatório); [...]."
Os reservatórios foram dimensionados pelo QiBuilder de acordo com as informações iniciais preenchidas no início do projeto, como o consumo diário e o número de dias de reserva, como mostrado no artigo Configurando o consumo diário e a reserva de água da edificação.
O lançamento dos tubos e pontos de utilização no interior dos ambientes fica muito fácil em softwares como o QiBuilder. Esses lançamentos podem ser realizados de forma automática e rápida, através do comando apresentado no artigo Como efetuar o lançamento hidráulico automático?.
Nessa parte, convidamos você a assistir um vídeo rápido mostrando a diferença entre Lançamento do detalhe isométrico - AutoCAD X QiHidrossanitário, para entender as vantagens do lançamento automático nos ambientes.
Se preferir, ou se for necessário algum ajuste após o lançamento automático, recomendamos os artigos que ensinam a realizar o lançamento manual dos condutos:
Rede Água Quente:
No projeto exemplo da jornada o aquecimento de água será feito por um aquecedor de passagem à gás. Portanto, para a água passar por esse aquecedor, foi utilizada a mesma tubulação que saiu do reservatório superior para a rede água fria. Essa tubulação desce até o pavimento térreo, que é onde está localizado o aquecedor.
Caso você queira saber mais sobre outras opções de aquecimento, como pela energia solar, indicamos a leitura do texto "Sistema predial de água quente: conceito e normas".
Fonte: Habitassimo.
O próprio QiBuilder nos ajuda a realizar o dimensionamento do aquecedor, informando a vazão e a potência mínima necessária que o aparelho deve ter. Para saber melhor como o programa realize esse dimensionamento, indicamos a leitura do artigo Dimensionamento do aquecedor de passagem. Já para efetuar o lançamento do aquecedor de passagem, recomendamos o artigo Lançamento de aquecedor de passagem.
Além do lançamento e dimensionamento, o QiBuilder ainda gera um relatório de dimensionamento do aquecedor de passagem, como mostra o artigo Gerando o relatório de dimensionamento do aquecedor de passagem à gás.
Para definir a posição do aquecedor, recomendamos que siga as instruções dos fabricantes. Nesse caso, utilizamos o Manual do usuário disponibilizado pela fabricante Rinnai.
Fonte: Manual do usuário - Aquecedores a gás - Rinnai
Nesse manual, é recomendado que a pressão da água que passa pelo aquecedor seja de pelo menos 7 m.c.a. Por ser um valor elevado de pressão para residências, foi inserido um pressurizador antes do aquecedor de passagem para garantir a pressão solicitada.
O pressurizador também ajudará para que a água quente retorne ao pavimento superior, onde haverá um banheiro com chuveiro e lavatório utilizando água quente. Para definir qual será o pressurizador utilizado no projeto, recomendamos novamente que utilize o manual dos fabricantes. Nesse projeto usamos de exemplo o Manual de usuário da fabricante Komeco. A imagem abaixo mostra as principais informações do modelo "minibomba tp80g4".
Fonte: Manual do usuário - Mini bomba TP80 G4 - Komeco.
Como pode ser visto na imagem acima, os manuais da Komeco são muito úteis pois, além das informações de vazão, temperatura e diâmetro das conexões, ainda traz um gráfico de Pressão x Vazão. Com isso, conseguimos saber exatamente a pressão que a minibomba estará fornecendo ao sistema de acordo com a vazão resultante do dimensionamento do aquecedor, que neste caso foi de 25 L/min.
O lançamento do pressurizador no QiBuilder é feito através do comando "Tomada d'água" e a pressão que o pressurizador fornecerá ao sistema deve ser preenchido no campo "Pressão inicial". Por isso, indicamos o artigo Como incluir pressão inicial na rede hidráulica.
Após escolher o pressurizador que será utilizado no projeto, o QiBuilder permite que você adicione o modelo exato no cadastro de peças do programa, seguindo o artigo Exemplo: Cadastro de um pressurizador ou válvula redutora de pressão. Dessa forma, você poderá usar esse mesmo aquecedor em outros projetos futuros.
Além das situações comentadas no presente artigo, convidamos a assistir ao vídeo colocando em prática a NBR 5626 "NBR 5626 - Aplicação Prática".