A perspetiva inteligente na eficiência energética. Micrologic E Unidade de controlo para disjuntores Compact NS800 a NS3200 e Masterpact NT/NW - PDF
A perspetiva inteligente na eficiência energética. Micrologic E Unidade de controlo para disjuntores Compact NS800 a NS3200 e Masterpact NT/NW
Download "A perspetiva inteligente na eficiência energética. Micrologic E Unidade de controlo para disjuntores Compact NS800 a NS3200 e Masterpact NT/NW"
Lorena Farias Borba
1 A perspetiva inteligente na eficiência energética Micrologic E Unidade de controlo para disjuntores Compact NS800 a NS3200 e Masterpact NT/NW
2 Os edifícios podem atingir poupanças de energia até 30% com um programa Active Energy Management que inclui um sistema de contagem de energia.* * Os programas também podem incluir a utilização de sistemas automáticos e de controlo, serviços de monitorização e manutenção, otimização da aquisição energética e fontes de energia renováveis.
3 Micrologic E Eficiência energética agora ao seu alcance À medida que os custos energéticos aumentam e mais rigorosos estão os regulamentos sobre as emissões de gases de efeito de estufa, é fundamental encontrar soluções para reduzir o consumo energético. A contagem de energia é um primeiro passo importante para o ajudar a compreender exatamente quando, onde e quanta energia consome nas suas instalações possibilitando a melhor ocasião para melhorar a sua eficiência. A unidade de controlo Micrologic E está a tornar os disjuntores inteligentes capazes de realizar contagens de energia passando a ser o novo padrão da indústria. A nova unidade de controlo Micrologic E para disjuntores Compact NS e Masterpact NT/NW instala a contagem de energia em pontos-chave na rede energética de um modo que é: > Inteligente > Seguro > Simples É o modo mais acessível para o ajudar a maximizar a sua eficiência energética, controlar os custos e cumprir os seus objetivos e responsabilidades ambientais. 1
4 Inteligente O modo inteligente de instalar a contagem de energia onde necessita Instale um medidor em cada disjuntor A Schneider Electric, empresa pioneira a oferecer contagem de energia num dispositivo de proteção numa base custo-eficiência, iniciou os primeiros passos com o inovador disjuntor Compact NSX. A unidade de controlo Micrologic E concede esta oferta nas gamas Compact e Masterpact, tornando possível ter dispositivos de contagem de energia onde quer que haja um disjuntor. Apenas a um pequeno custo acrescido, o Micrologic E fornece todas as funções de leitura e proteção do nosso conhecido modelo Micrologic A, enquanto proporciona a leitura de energia e outras capacidades até aqui disponíveis nos modelos Micrologic P ou H. Visor LCD integrado para a leitura Ir além da energia Outras funções essenciais incluem os valores de corrente, tensão, potência, histórico de disparos e manutenção do disjuntor que o ajudarão a controlar o desempenho do equipamento, prolongar a durabilidade e garantir a fiabilidade do seu sistema de energia. 2
5 Saber mais significa poupar mais Os dados energéticos do Micrologic E ajudá-lo-ão a analisar os padrões de consumo, comparar o desempenho de diferentes instalações e isolar áreas onde ocorre o desperdício energético. Relatar os custos energéticos associados ao nível do edifício, departamento ou equipamento irá fomentar a eficiência. Com dispositivos de leitura integrados nos disjuntores está a complementar os sistemas de leitura existentes do locatário, ajudando-o a confirmar os valores das faturas ou se o consumo nos alimentadores a montante corresponde ao valor dos dispositivos de leitura do locatário. Tal evita os custos adicionais e a utilização de espaço no painel associados à instalação de dispositivos de contagem de energia individuais em transformadores de corrente. O Micrologic E colmata a lacuna na família de unidades de controlo líderes da indústria Micrologic, unindo um legado de segurança, flexibilidade e facilidade de utilização. Sem leitura "Amperímetro" A "Energia" E "Potência" P "Harmónicas" H Leituras Corrente instantânea e maxímetros Médias de corrente, tensão, fator de potência, potência, pedidos de potência e energia* Cos-M, frequência, leituras por fase (potência, energia e PF) e proteção avançada Qualidade da energia (harmónicas d 31.º pedido), captação de ondas, programação de alarmes personalizados n Tipo de proteção de corrente 2 (L, I): longo retardamento, instantâneo A 2.0 E 5 (L, S, I): longo retardamento, curto retardamento, instantâneo 6 (L, S, I, G): longo retardamento, curto retardamento, instantâneo, falha de ligação à terra 7 (L, S, I, V): longo retardamento, curto retardamento, instantâneo, fuga à terra até 3200 A A 5.0 P 5.0 H 5.0 E 6.0 A 6.0 E 6.0 P 6.0 H 7.0 A 7.0 P 7.0 H * Potência e energia ativas, reativas e aparente. A precisão da energia ativa é 2% (incluindo os sensores). 3
6 Seguro As unidades de proteção e leitura encontram-se separadas com segurança. Proteção, leitura e comunicações de modo fiável num único dispositivo Tranquilidade Quando a alimentação é crucial, precisa de confiar no facto de que os seus disjuntores proporcionam o mais elevado nível de proteção disponível. Foi por este motivo que a Schneider Electric desenvolveu uma arquitetura única de duplo processamento que garante um funcionamento da função de proteção completamente independente das funções de leitura e comunicação. As unidades de proteção e leitura também são testadas e certificadas conjuntamente, garantindo a qualidade do disjuntor e a capacidade de leitura. As peças foram todas testadas para garantir fiabilidade. Sensor Air Core CT ASIC Circuito Integrado Específico da Aplicação Proteção Microprocessador Medição e comunicações 4
7 Rápida visualização com deslocação automática Com este novo modo de visualização inovador, a equipa de manutenção nunca terá de tocar no painel frontal do Micrologic E para visualizar todas as leituras relevantes como corrente, tensão, potência e energia. A A A A V Plena capacidade, porém fácil utilização MWh V V O Micrologic E é tão fácil de utilizar quanto seria de esperar de todos os controladores Micrologic. Enquanto proporciona a maioria das opções de proteção do Micrologic A, o Micrologic E adiciona duas funções apenas anteriormente disponíveis nos modelos P e H: MWh MW V MW > Histórico de disparos para uma fácil resolução de problemas. São sempre memorizados os últimos 10 disparos na memória não volátil. Visualize-os no visor do Micrologic E ou no software, com cada ocorrência descriminando a causa do disparo, data e carimbo de data/hora. Tipo, número, Data do disparo Hora do disparo número total O visor com deslocação automática significa que não necessita de tocar no painel. > Duas saídas de relé para um controlo coordenado. São acionados dois relés do tipo M2C pelas ocorrências de disparos para uma escolha flexível de funções de gestão. Por exemplo, um disparo por falha de ligação à terra atribuído a uma saída permite a interligação com equipamento de média tensão. O histórico de disparos é visualizado no visor do Micrologic E ou no software, favorecendo a fácil resolução de problemas. 5
8 Simples BCM ULP Modbus FDM121 Transmitir as informações energéticas a quem delas necessitar Acesso conveniente aos dados locais A nova opção do módulo de comunicação BCM ULP para todos os disjuntores Compact e Masterpact permite a ligação a um módulo de visualização frontal de grande visibilidade FDM121. A equipa de manutenção terá um acesso conveniente a todas as medições do Micrologic, históricos e manutenção de disjuntores diretamente a partir do painel de um quadro elétrico. Micrologic E O módulo BCM ULP permite o acesso a dados remoto ou local Acesso conveniente aos dados a partir de um painel 6
9 Acesso remoto e simples a dados O novo módulo BCM ULP também permite a conectividade padrão 'plug-and-play', simplificando o acesso em rede aos disjuntores e outros dispositivos de leitura ou controlo de todo o edifício. Com uma escalabilidade quase ilimitada, os dados energéticos de todas as unidades de controlo Micrologic E podem ser transmitidos através de 'gateways' ativadas pela Web ou RTUs a navegadores Web padrão ou software de fácil utilização para uma análise posterior. As informações estarão facilmente acessíveis a quem delas necessite, apoiando estratégias de gestão energética, assim como resolução de problemas e manutenção remota. Recolhe automaticamente os dados de disjuntores, dispositivos de leitura e sensores existentes nas suas instalações Utilitário de controlo remoto (RCU) para um simples acesso aos dados e controlo de disjuntores Gateway irio RTU ou EGX300 para dados visíveis utilizando um navegador Web padrão Software PowerLogic ION Enterprise para a análise avançada de qualidade de potência e energia Os gestores da empresa e das instalações analisam os custos e a eficiência energética, enquanto a equipa de manutenção analisa a fiabilidade do sistema elétrico. 7
10 O primeiro passo para a eficiência energética 10
11 Um passo à frente Ao incluir uma unidade de controlo Micrologic E em cada disjuntor Compact NS e Masterpact NT/NW, está a avançar uma etapa importante em direção à eficiência energética melhorada de modo inteligente, seguro e simples. A Schneider Electric sabe como ajudá-lo a alcançar, com os passos seguintes a máxima eficiência em todo o edifício. Somos o único especialista global na gestão energética que fornece uma abordagem integrada para o ajudar a cumprir os seus objetivos de eficiência. 1 Medida Auditoria e leitura de energia Eficiência Energética Passiva Eficiência Energética Ativa Otimizar através da 2 Corrigir os básicos 3 automatização e 4 regulação Controlar, manter, melhorar Dispositivos de baixo Gestão de edifícios, gestão Serviços de leitura, consumo, material de energética, controlo do monitorização e consulta, isolamento, correção do motor, controlo de iluminação software de análise EE fator de potência O caminho para poupanças sustentáveis Gestão de processos e equipamento Gestão de potência Gestão de segurança Gestão de salas de TI Gestão de edifícios Os níveis de eficiência necessários para uma gestão energética eficaz envolvem dinâmicas de sistema entre plataformas e fornecedores como nunca se verificou. Com a nossa inovadora abordagem EcoStruxure, fornecemos uma arquitetura Active Energy Management de Power Plant to Plug para criar sistemas de gestão energética inteligentes. Estes sistemas são simplificados, poupam dinheiro e reduzem os gastos ao garantir a compatibilidade entre a gestão de potência, processo e equipamentos, salas de TI, edifícios e segurança. 30% A Schneider Electric pode ajudar a obter poupanças de energia até 30% nos edifícios comerciais e industriais. 9
12 Funções e características Unidades de controlo Micrologic Compact NS / Masterpact NT e NW Todos os disjuntores estão equipados com uma unidade de controlo Micrologic intermutável no local. As unidades de controlo estão concebidas para assegurar a proteção dos circuitos de potência e dos recetores. Os alarmes são programáveis para uma sinalização à distância. As medidas de corrente, tensão, frequência, potência, e qualidade da energia otimizam a continuidade de serviço e a gestão da energia. Segurança de funcionamento A integração das funções de proteção num componente eletrónico ASIC comum a todas as unidades de controlo garante uma grande fiabilidade e uma imunidade às perturbações conduzidas ou irradiadas. Na Micrologic A, E, P e H as funções evoluídas são geradas por um microprocessador independente. Denominação das Micrologic 2.0 E X Y Z X : tipo de proteção c 2 para proteção de base c 5 para proteção seletiva c 6 para proteção seletiva + terra c 7 para proteção seletiva + diferencial. Y : geração da unidade de controlo Identificação das diferentes gerações. 0 para a 1 ª. Z : tipo de medida c A para amperímetro c E para energia c P para potência c H para harmónica. Proteções em corrente Micrologic 2: proteção de base Micrologic 5: proteção seletiva Proteções: Longo Retardamento + Instantâneo Proteções: Longo Retardamento + Curto Retardamento + Instantâneo Micrologic 6: proteção seletiva + terra Proteções: Longo Retardamento + Curto Retardamento + instantâneo + terra Micrologic 7: proteção seletiva + diferencial Proteções: Longo Retardamento + Curto Retardamento + instantânea + diferencial 10
13 menu long time instantaneous menu long time short time alarm alarm menu long time instantaneous menu long time short time menu long time short time groun ault alarm alarm alarm Funções e características Unidades de controlo Micrologic Compact NS / Masterpact NT e NW Medidas e outras proteções A: amperímetro c I, I, I, I, I, I e seus indicadores de máximos N terra diferencial c sinalização dos defeitos c valores das regulações em ampére e segundo. E: Energia P (1) : A + potência + proteções parametrizáveis c Inclui todas as medidas c medidas V, A, W, VAR, VA, Wh, VARh, VAh, Hz, V,A,cosf e seus indicadores de crista crista do micrologic A, mais as máximos e de mínimos das tensões, frequência c proteções longo retardamento em IDMTL, mínimo e máximo em tensão e frequência, e potências desequilíbrios de tensão e corrente, sentido de rotação das fases, retorno de potência c deslastragem/relastragem em função da potência ou da corrente c Vista rápida-função de c medidas das correntes cortadas, sinalização diferenciada de defeito, indicadores de visualização sequencial de manutenção, datação e histórico de acontecimentos informação, que mostra os H (1) : P + harmónicas valores mais usuais c qualidade da energia: fundamentais, taxa de distorção, amplitude e fase das harmónicas até à classe 31 c captação de ondas em defeito, alarme ou a pedido c alarmes programáveis: níveis e ações programáveis conforme as necessidades... Micrologic.0 A 2.0 A 2.0 E Micrologic % 100 % 40 % 40 % Micrologic 5.0 A M 5.0 A 5.0 E 5.0 P 5.0 H 100 % % 40 % % 6.0 E Micrologic A 6.0 P 6.0 H 100 % 40 % 7.0 A 7.0 P 7.0 H (1) Só disponível em versão Masterpact 11
14 Funções e características Unidades de controlo Micrologic A amperímetro As unidades de controlo Micrologic A protegem os circuitos de potência. Disponibilizam a visualização de medidas, a indicação dos valores máximos da corrente e comunicação. A versão 6 integra proteção de terra, a versão 7 proteção diferencial. Regulação das proteções... As proteções são reguláveis em nível e em temporização por comutadores. Os valores escolhidos são indicados temporariamente no ecrã em ampére e em segundos. Proteção contra sobrecargas Proteção longo retardamento do tipo eficaz (RMS). Memória térmica: imagem térmica antes e após disparo. A precisão das regulações pode ser aumentada pela limitação da zona de regulação, substituindo o calibrador longo retardamento. ) Un calibrador «longo retardamento off» permite inibir a proteção longo retardamento. Proteção curto-circuitos Proteções retardamento (RMS) e instantânea. Escolha do tipo I 2 t (On ou Off) com temporização curto retardamento. Proteção contra defeitos terra Proteção do tipo «residual» ou «ligação à terra» SGR (Source Ground Return). Escolha do tipo I 2 t (On ou Off) com temporização. Proteção diferencial residual (Vigi) Funciona sem alimentação exterior. d Imune contra os riscos de disparos intempestivos. k Resistência às componentes contínuas classe A até 10 A. Proteção do neutro Nos disjuntores tripolares não existe proteção do neutro. Nos disjuntores tetrapolares, a regulação da proteção do neutro é feita por comutador com 3 posições: neutro não protegido (4P 3d), neutro meio protegido (4P 3d + N/2), neutro totalmente protegido (4P 4d). Seletividade lógica ZSI Um borne (ZSI) permite a ligação de várias unidades de controlo para se obter uma Seletividade total em proteções curto retardamento e terra sem temporização do disparo. Medidas «Amperímetro»... As unidades de controlo Micrologic A medem o valor eficaz (RMS) das correntes. Um ecrã LCD numérico dá permanentemente a indicação da fase mais carregada (Imáx) e permite, pressionando sucessivamente uma tecla, a leitura de I 1, I 2, I 3, I N, I I, das correntes memorizadas (valores máximos) e das regulações. g, 6n A alimentação externa, opcional, permite a visualização das correntes < 20 % In. Opção de comunicação Associada à opção de comunicação COM, a unidade de controlo transmite os parâmetros de acordo com: c leitura das regulações c conjunto das medidas «amperímetro» c sinalização das causas de disparo c colocação a zero dos indicadores de máximos. 1 nível e temporização de disparo longo retardamento 2 sinalizador luminoso de sobrecarga 3 nível e temporização de disparo curto retardamento 4 nível de disparo Instantâneo 5 nível e temporização de disparo Vigi ou Terra 6 botão teste Vigi ou Terra 7 parafuso de fixação do calibrador longo retardamento 8 tomada teste 9 teste lâmpada, reset e estado da pilha 10 sinalização das causas de disparo 11 visualização digital 12 amperímetro e gráfico de barras trifásico 13 teclas de navegação Nota: As unidades de controlo Micrologic A são equipadas, de origem, com uma tampa de selagem transparente. 12
15 Funções e características Unidades de controlo Micrologic A amperímetro Proteções Micrologic 2.0 A Longo retardamento Nível (A) Ir = In x 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 1 Disparo entre 1,05 a 1,20 Ir outras gamas ou inibição por mudança de regulador Regulação temporização tr(s) 0, (s) precisão: 0 a -30 % 1,5 x Ir 12, precisão: 0 a -20 % 6 x Ir 0,7 (1) precisão: 0 a -20 % 7,2 x Ir 0,7 (2) 0,69 1,38 2,7 5,5 8, ,8 16,6 Memória térmica 20 min antes e depois do disparo (1) 0 a -40%; (2) 0 a -60% Instantânea Nível (A) Isd = Ir x 1,5 2 2, precisão: ±10 % Temporização fixa: 20 ms tempo máximo de corte: 80 ms Proteções Longo retardamento Nível (A) Disparo entre 1,05 a 1,20 Ir Regulação temporização Memória térmica (1) 0 a -40%; (2) 0 a -60% Curto retardamento Nível(A) Precisão: ±10 % Regulação temp. tsd (s) Temporização (ms) a 10 Ir Instantânea Nível (A) Precisão: ±10 % Temporização Ir = In x Isd = Ir x regulações I 2 t Off I 2 t On tsd (sem disparo) tsd (máx. de corte) Ii = In x Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A Micrologic 5.0 / 6.0 / 7.0 A 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 outras gamas ou inibição por mudança de regulador 0, tr(s) 24 (s) precisão: 0 a -30 % 1,5 x Ir 12, precisão: 0 a -20 % 6 x Ir 0,7 (1) precisão: 0 a -20 % 7,2 x Ir 0,7 (2) 0,69 1,38 2,7 5,5 8, ,8 16,6 Terra Nível (A) Precisão: ±10 % 20 min antes e depois do disparo 1,5 2 2, ,1 0,2 0,3 0, ,1 0,2 0,3 0, fixa: 20 ms tempo máximo de corte: 50 ms Micrologic 6.0 A A B C D E 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 Ig = In x In i 400 A F 0,7 G 0,8 H 0,9 J A < In i 1200 A 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 In > 1200 A Regulação temp. tg (s) regulações I 2 t Off 0 0,1 0,2 0,3 0, I 2 t On - 0,1 0,2 0,3 0, Temporização (ms) tg (sem disparo) a In ou 1200 A (I 2 t Off ou I 2 t On) tg (máx. de corte) Diferencial residual (Vigi) Micrologic 7.0 A Sensibilidade (A) I6n 0, Precisão: 0 a -20 % Temporização 6t (ms) regulações tn (sem disparo) tn (máx. de corte) Amperímetro Micrologic 2.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 A Medida permanente das correntes Medidas de 20 a 200 % de In I1 I2 I3 IN Ig I6n Precisão: 1,5 % (captores incluídos) alimentação por corrente própria (para I > 20 % In) Indicadores de máximos I1 máx. I2 máx. I3 máx. IN máx. Ig máx.i6n máx off Nota: Todas as funções de proteção baseadas na corrente funcionam com corrente própria Um «reset» permite a colocação a zero dos defeitos, indicadores de máximos e correntes cortadas memorizadas. 13
16 Funções e características Unidades de controlo Micrologic E energia As unidades de controlo Micrologic E protegem os circuitos de potência. Estas oferecem também medidas, visualização, comunicação e maxímetro de intensidade. A versão 6 integra a proteção de terra Medidas Energia Além das medições de amperímetro da Micrologic A A Micrologic E mede e visualiza: c Valor médio de corrente. c Tensões: fase-fase, fase-neutro, média (1) e desequilibrio (1) c Potência Instantânea: P, Q, S. c Fator de potência: PF. c Valor médio de potência: P pedida. c Energia: Ep, Eq (1), Es (1). Regulação das proteções As proteções são reguláveis em limite e temporização mediante seletores. Proteção contra as sobrecargas Proteção Longo Retardamento do tipo Verdadeiro valor eficaz (RMS). Memória térmica: imagem térmica antes e depois do disparo. Proteção contra curto-circuitos Proteções Curto Retardamento (RMS) e instantâneo. Escolha do tipo I2t (ON ou OFF) na temporização Curto Retardamento. Proteção contra os defeitos à terra Proteção do tipo residual ou source ground return. Escolha do tipo I2t (ON ou OFF) na temporização. Proteção do neutro Em disjuntores tri-polares, a proteção do neutro não é possivel. Em disjuntores tetrapolares, a proteção do neutro realize-se mediante um selector de 3 posições: neutro não protegido (4P 3d), proteção do neutro a metade (4P 3d + N/2), proteção plena do neutro (4P 4d). Seletividade lógica (ZSI) Uma régua de bornes Zona Seletividade Encravamento (ZSI) permite a cablagem de várias unidades de controlo para uma seletividade total na proteção Curto Retardamento e terra sem temporização ao disparo. Opção de sinalização por contactos programáveis Os contactos auxiliares M2C (2 contactos), assinalam ultrapassagens de níveis ou mudanças de estados. São programados pelo Micrologic E por teclado ou à distância com a opção COM (BMC ULP) Sinalização de Defeitos Leds indicam o tipo de defeito: b sobrecargas (proteção longo retardamento Ir) b curto-circuito (proteção curto retardamento lsd ou proteção instantânea Ii) b proteção contra defeitos terra (Ig) b defeito interno (auto-proteção Ap) Histórico de disparos Os últimos 10 disparos são registados e em cada um deles pode-se consultar: b causa do disparo (Ir, lsd, li, lg ou Ap) b data e hora do disparo (necessário opção de comunicação) 1 nível e temporização de disparo longo retardamento 2 sinalizador luminoso de sobrecarga 3 nível e temporização de disparo curto retardamento 4 nível de disparo Instantâneo 5 nível e temporização de disparo Vigi ou Terra 6 botão teste Vigi ou Terra 7 parafuso de fixação do calibrador longo retardamento 8 tomada teste 9 este lâmpada, reset e estado da pilha 10 sinalização das causas de disparo 11 visualização digital 12 amperímetro e gráfico de barras trifásico 13 teclas de navegação vista rápida (só no Micrologic E) 14 tecla de navegação para visualizar conteúdos de menu 15 tecla de navegação para alterar menu Opção de Comunicação Associada à opção de comunicação COM, a unidade de controle transmite, em protocolo Modbus, os parâmetros seguintes: c Leitura das regulações. c Conjunto de medidas amperímetro e energia. c Sinalização das causas do disparo. c Leitura máximos / mínimos. c Permite conexão ao FDM121. (1) Visualização apenas no FDM121 14
17 Funções e características Unidades de controlo Micrologic E energia Proteções Micrologic 2.0 E Longo retardamento Nível (A) 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 1 Disparo entre 1,05 a 1,20 Ir outras gamas ou inibição por mudança de calibrador Regulação temporal tr(s) 0, Temporização (s) precisão: 0 a -30 % 1,5 x Ir 12, precisão: 0 a -20 % 6 x Ir 0,7 (1) precisão: 0 a -20 % 7,2 x Ir 0,7 (2) 0,69 1,38 2,7 5,5 8, ,8 16,6 Memória térmica 20 min antes e depois do disparo (1) 0 a -40%; (2) 0 a -60% Instantânea Nível (A) Isd = Ir x 1,5 2 2, Precisão: ±10 % Temporização Proteções fixa: 20 ms tempo máximo de corte: 80 ms Micrologic 5.0 / 6.0 E Longo retardamento Micrologic 5.0 / 6.0 E Nível (A) 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 1 Disparo entre 1,05 a 1,20 Ir outras gamas ou inibição por mudança de calibrador Regulação tr(s) 0, Temporização (s) precisão: 0 a -30 % 1,5 x Ir 12, precisão: 0 a -20 % 6 x Ir 0,7 (1) precisão: 0 a -20 % 7,2 x Ir 0,7 (2) 0,69 1,38 2,7 5,5 8, ,8 16,6 Memória térmica 20 min antes e depois do disparo (1) 0 a -40%; (2) 0 a -60% Curto retardamento Nível (A) Isd = Ir x 1,5 2 2, Precisão: ±10 % Regulação temp. tsd (s) regulações I 2 t Off 0 0,1 0,2 0,3 0, I 2 t On - 0,1 0,2 0,3 0, Temporização (ms) a 10 x Ir tsd (sem disparo) (I 2 t Off ou I 2 t On) Instantânea Nível (A) tsd (máx. de corte) Ii = In x off Precisão: ±10 % Temporização Terra Nível (A) Precisão: ±10 % Ig = In x In i 400 A 400 A < In i 1250 A fixa: 20 ms tempo máximo de corte: 50 ms Micrologic 6.0 E A B 0,3 0,3 0,2 0,3 In > 1200 A Regulação temp. tg (s) regulações I 2 t Off 0 0,1 0,2 0,3 0, I 2 t On - 0,1 0,2 0,3 0, Temporização (ms) tg (sem disparo) a In ou 1200 A (I 2 t Off ou I 2 t On) tg (máx. de corte) Energia Micrologic 2.0 / 5.0 A / 6.0 E Medidas Corrente instantânea I1, I2, I3, IN C 0,4 0,4 Gama 0,2 x In a 1.2 x In D 0,5 0,5 E 0,6 0,6 Precisão ± 1,5 % Ig (6.0 E) 0,05 x In a In ± 10 % Máximos de corrente I1, I2, I3, IN 0,2 x In a 1.2 x In ± 1,5 % Pedido de correntes I1, I2, I3, Ig 0,2 x In a 1.2 x In ± 1,5 % Tensões V12, V23, V31, V1N, V2N, V3N 100 a 690 V ± 0.5 % Potência ativa P 30 a 2000 kw ± 2 % Fator de potência PF 0 a 1 ± 2 % Pedido de potência P 30 a 2000 kw ± 2 % Energia ativa Ep GWh a GWh ± 2 % F 0,7 0,7 G 0,8 0,8 H 0,9 0,9 J
18 Funções e características Unidades de controlo Micrologic P potência As unidades de controlo Micrologic P integram todas as funções das Micrologic A, a medida das tensões e calculam as potências e energias. Novas proteções baseadas nas correntes, tensões, frequência e potências reforçam a proteção dos recetores. Regulações das proteções... + As proteções reguláveis por comutadores são idênticas às da Micrologic A: sobrecargas, curto-circuitos, defeitos terra ou diferencial. Regulação dupla Na gama imposta pela regulação do comutador, a regulação fina dos níveis (com precisão de 1 ampére) e das temporizações (com precisão de 1 segundo) é feita por teclado, ou à distância com a opção COM (BCM ULP). Regulação IDMTL A coordenação com as proteções média tensão ou fusível é otimizada pela regulação da inclinação da curva de proteção contra as sobrecargas. Esta regulação permite também uma melhor adaptação da proteção a alguns recetores. Proteção do neutro Nos disjuntores tripolares, a regulação da proteção do neutro é feita por teclado ou à distância com a opção COM (BCM ULP). Existem 4 posições: neutro não protegido (4P 3d), neutro meio protegido (4P 3d + N/2), neutro totalmente protegido (4P 4d) e neutro sobredimensionado protegido (4P 3d + 1,6N). A proteção do neutro é utilizada quando a secção do neutro é o dobro da secção das fases (forte desequilíbrio de carga, elevada taxa de harmónicas de classe 3). Nos disjuntores tetrapolares, a regulação da proteção do neutro é feita por comutador com 3 posições e por teclado: neutro não protegido (4P 3d), neutro meio protegido (4P 3d + N/2), neutro totalmente protegido (4P 4d). A proteção do neutro é inoperante se a curva longo retardamento estiver regulada para uma das proteções IDMTL. Parametrização de alarmes e outras proteções... A Micrologic P vigia, em função de níveis e temporizações reguláveis com o teclado ou à distância com a opção COM (BCM ULP), as correntes e tensões, a potência, a frequência e o sentido de rotação das fases. Todas as ultrapassagens de nível são sinalizadas à distância com a opção COM (BCM ULP). Cada ultrapassagem de nível pode ser associada, à escolha, a um disparo (proteção) ou a uma sinalização feita por um contacto programável M2C ou M6C opcional (alarme) ou aos dois (alarme e proteção). Deslastragem-relastragem... A deslastragem-relastragem de uma carga é parametrizável em função da potência ou da corrente que percorre o disjuntor. A ação de deslastragem é assegurada por um supervisor com a opção COM (BCM ULP) ou por um contacto programável M2C ou M6C. Medidas... A Micrologic P calcula em tempo real todas as grandezas elétricas (V, A, W, Var, VA, Wh, VARh, VAh, Hz), os fatores de potência e os fatores de crista. A Micrologic P calcula também as médias de corrente e potência durante um tempo regulável. Cada medida é associada a um indicador de mínimos e máximos. Quando se verifica um disparo por defeito, a corrente cortada é memorizada. A alimentação externa, opcional, permite visualizar se o disjuntor está aberto ou sem alimentação. 1 nível e temporização de disparo longo retardamento 2 sinalizador luminoso de sobrecarga 3 nível e temporização de disparo curto retardamento 4 nível de disparo instantâneo 5 nível e temporização de disparo Vigi ou Terra 6 botão teste Vigi ou Terra 7 parafuso de fixação do calibrador longo retardamento 8 tomada teste 9 teste lâmpada + pilha e «reset» das sinalizações 10 sinalização das causas de disparo 11 ecrã alta definição 12 visualização das medidas 13 indicadores de manutenção 14 parametrização das proteções 15 teclas de navegação 16 encravamento das regulações tampa fechada (pino) Nota: As unidades de controlo Micrologic P são equipadas, de origem, com uma tampa de selagem opaca. Históricos e indicadores de manutenção... Os últimos 10 disparos e alarmes são registados em 2 históricos separados. Os indicadores de manutenção (desgaste dos contactos, número de manobras ) são registados num mapa acessível localmente. Opção de sinalização por contactos programáveis Os contactos auxiliares M2C (2 contactos) e M6C (6 contactos) assinalam ultrapassagens de níveis ou mudanças de estados. São programados pela Micrologic P por teclado, ou à distância com a opção COM (BCM ULP). Opção de comunicação A opção de comunicação COM permite: c leitura e parametrização à distância das proteções e dos alarmes c transmissão de todas as medidas e indicadores calculados c sinalização das causas de disparo e dos alarmes c consulta dos históricos e dos indicadores de manutenção c colocação a zero dos indicadores de máximos. A opção COM (BCM ULP) permite igualmente aceder a um diário de ocorrências e um registo de manutenção, memorizados na unidade de controlo mas não disponíveis localmente. 16
Disjuntores e interruptores BT de forte intensidade. Masterpact NT e NW
Disjuntores e interruptores BT de forte intensidade NT e NW Índice geral Apresentação 2 unções e características 9 Recomendações de instalação 65 Dimensões, atravancamentos 89 Esquemas eléctricos 127