Aquecedor a Gás por Acumulação vertical-GLP
Código do Produto:34-GLP
Controle automático de temperatura da água, podem atingir até 60 ºC +/- 5 ºC. Sua configuração normal suporta pressurização equivalente a 40 metrosde coluna d'água (pressão estática máxima).
Disponíveis em capacidades de armazenagem de 75 a 400 litros, para serem instalados sempre verticalmente.
Podem utilizar GLP (gás liquefeito de petróleo) ou GN (gás natural), havendo sempre um queimador específico para cada tipo de gás.
Modelo Vitrificado (Termoglass): O exclusivo esmalte vítrio é aplicado no interior do tanque de aço carbono, o qual é levado a um forno com temperatura de 860°C, fazendo com que o esmalte passe a revestir permanentemente o interior do tanque, protegendo o mesmo da corrosão.
Não há nenhuma restrição quanto às características físicoquímicas da água para os Aquecedores Vitrificados (Termoglas), sendo que a durabilidade do Bastão de Anodo deve ser verificada periodicamente.
Anodo de Magnésio
Exclusivo no modelo Vitrificado (Termoglass), protege adicionalmente o tanque interno contra a corrosão, prolongando a sua vida útil.
Os aquecedores a gás de acumulação Cumulus são isolados termicamente com poliuretano expandido, garantindo a conservação da temperatura da água aquecida por muito mais tempo, reduzindo assim o consumo de gás.
MODELO VTG Piloto Termopar
Fecha a passagem total do gás caso o piloto se apague. Elimina o risco de vazamento de gás.
MODELO VTG AUTOMATIC Válvula de Acionamento do Sistema (Exclusivo nos Modelos Automatic)
Caso o elemento ionizante não detecte a presença de chama, a passagem do gás para o queimador não é permitida, impedindo que haja qualquer tipo de vazamento.
MODELO VTG Termostato
Aciona automaticamente os queimadores sempre que a temperatura da água armazenada ficar abaixo do programado.
MODELO VTG AUTOMATIC Comando Eletrônico e Acendimento Automático (Exclusivo nos Modelos Automatic)
O acendimento do apoio gás é comandado por termostato eletrônico, o qual acende a chama automaticamente caso a temperatura da água atinja os níveis mínimos pré-determinados.
Opcionalmente pode ter apoio elétrico, permitindo a utilização de energia elétrica em uma eventual falta de gás.