VAV/Z CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL - PDF Download grátis
Download "VAV/Z CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL"
Washington Van Der Vinne Medina
1 VAV/Z CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL
2 CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL A Tropical, com o intuito de melhor atender às necessidades do mercado, oferece a opção de Caixa de Volume Variável de formato circular. Os controladores de fluxo modelo VAV de construção robusta, podem ser utilizados em sistemas de insuflamento e retorno de ar. Para sistemas de volume variável e ou volume de ar constante, em locais de pouco espaço disponível. Podem ser instalados com uma extensa gama de utilidades, e controles (elétricos, eletrônicos e ou pneumáticos). Dotados de dispositivo de medição de diferencial de pressão dinâmica (Tubo de Pitot). Todos os componentes são testados em nosso laboratório de vazão, balanceados para utilização na taxa de volume de ar desejado (50 a 6515 m3/h). CONSTRUÇÃO Construídas em chapas de aço galvanizado, nas bitolas recomendadas pela NBR-6401 da ABNT. Eixo de aço carbono SAE 1020, buchas de latão, dispositivo de medição de pressão em cobre e miolo neoprene, mangueiras de conexão em borracha com conectores em latão. OPCIONAIS? Isolamento termo-acústico adicional São utilizadas placas de lã de vidro como material absorvente, tipo incombustível, inodoro, anti-parasitas, anti-umidade e inorgânico, revestido com manta de tecido especial que evita o destacamento de fibras e não altera a performance da atenuação. APLICAÇÕES Os sistemas com caixas de volume de ar variável, poder ser utilizados para controle de temperatura, controle de volume de ar para insuflamento e controle de pressão interna dos ambientes. CONTROLE DE TEMPERATURA Através de um sensor de temperatura no ambiente, o sinal é enviado para o atuador na caixa AV, que posicionará a borboleta da caixa VAV, de maneira a controlar a temperatura pré-determinada. CONTROLE DE FLUXO Através do sensor de pressão dinâmico (tipo Tubo de Pitot), o sinal é enviado, passa pelo transdutor do atuador, que posicionará a borboleta, em função do "Set-Point", controlando o fluxo de ar do sistema CONTROLE DE PRESSÃO Para sistemas de controle de pressão interna em ambientes, o pressostato de ambiente envia o sinal para o atuador que posicionará a caixa VAV, mantendo a pressão interna de acordo com o valor pré-determinado. CAIXA VAV - MATERIAL? chapa galvanizada, bitolas conforme NBR ABNT? conexões: para flexíveis com veia para flanges com ferro chato? elétricos, eletrônicos e pneumáticos? destinados para insuflamento e retorno CONTROLES/FLUXO/VOLUME? diferencial de pressão de 1,0 a 20 mm.c.a.? temperatura de operação C
3 VAV- CAIXAS CONTROLADORAS PARA SISTEMAS DE AR VARIÁVEL REGULAGEM DE VAZÃO Controles pneumáticos elétrico/eletrônicos. Utilização em insuflamento e retorno. Grande gama de vazão de ar. Precisão na regulagem de vazão de ar selecionada através dos sensores de diferencial de pressão, independente da adversidade apresentada pelo fluxo de ar, ou pela gama variável de pressão que pode ser utilizada no equipamento. Registro borboleta de regulagem, estanque, com capacidade de estanqueidade caso seja necessário, desde que, seja preparado em fábrica. Facilidade de medição de vazão em campo, e até alteração da mesma. Temperatura de funcionamento de 5-60 C. REGULAGEM DE PRESSÃO Facilidade de regulagem de pressão, nos dutos de ar de alimentação e retorno (sobre pressão / depressão) Diferencial de pressão ajustado na fabricação, porém com possibilidade de alteração em campo devido a versatilidade da gama de ajustes do equipamento. ISOLAMENTO ACÚSTICO / LÃ DE VIDRO As caixas de VAV, dotadas de isolamento termo-acústico, têm seu nível de ruído irradiado através do gabinete, atenuado, conforme tabela dos testes efetuados. Material do isolamento utilizado, é do tipo incombustível, inodoro, com auto poder de absorção de ruído, devido a elevada quantidade de fibras. FORMAS DE BALANCEAMENTO Devido sua utilização, as regulagens de vazão, pressão no duto, e pressão no ambiente, diferenciam-se, conforme segue: REGULAGEM DE VAZÃO A diferença de pressão dinâmica APC, medida na cruzeta, envia um sinal de saída para o regulador eletrônico ou pneumático. Este por sua vez, compara o sinal enviado com o valor pré-fixado em fábrica no controlador, com o valor real. Caso o sinal recebido, seja diferente dos valores pré-determinados, o motor atuador recebe ordem para reposicionar a palheta do RB, de forma a manter o volume de ar constante dentro da tolerância de ± 10%, de toda a faixa de atuação da VAV, devido a sua pressão diferencial. REGULAGEM DE PRESSÃO As caixas de VAV, podem ser utilizadas para a regulagem da pressão nos dutos condutores de ar e nos locais onde necessitam trabalhar com pressão positiva (laboratórios, salas de cirurgia, salas limpas etc). Para se realizar a regulagem, mediante a medição da pressão diferencial entre o duto e o ambiente, mede-se a pressão no local a ser controlada, através de pressostato, e envia o sinal de saída para o regulador, que irá posicionar o RB, em função do sinal recebido, e comparando com o valor pré-determinado. Projetada para operação em baixa e média velocidades. Versatilidade para utilização de controle por diferencial de pressão (pressostatos) ou por temperatura (termostato). Larga faixa de aplicação em ambos os sistemas de controle. CONSTRUÇÃO Totalmente montada em fábrica, com controles especificados para as vazões mínimas pré-ajustadas: para ajuste final no campo com facilidade. Todos os componentes de controle foram projetados para instalação externa, facilitando o acesso, ajustes e manutenção. Controles que podem ser utilizados: elétrico, eletrônico, pneumático etc (fora do escopo de fornecimento). Capacidade de volume de ar a ser controlado de 50 a 6515 m3/h. Baixo nível sonoro, devido ao seu tratamento termo acústico. Provido de aleta de Damper com guarnição de borracha, permitindo uma vedação estanque quando trabalhar com até 25 mm.c.a. de pressão estática. Dimensões desenvolvidas de forma compacta, ideal para os espaços mínimos das novas concepções de arquitetura.
4 TABELAS DE SEL E CIONAMENTO VAVA - Z ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS VAV- Z VAV Z XX C X -XX XX Código "C" indica VAV com isolamento acústico adicional. A atenuação do ruído irradiado com este isolamento será de 8 db(a) para vazões até 4000 m 3 /h e de 6 db(a) para vazões de ar superiores em relação aos valores de pressão sonora das tabelas de ruído irradiado nas tabelas até 0,5 KPa de perda de pressão na VAV. Acima de 0,5 KPa a atenuação será de 11 db(a) para vazões até 4000 m 3 /h e de 9 db(a) para vazões de ar superiores. VAV ZJ XX X X -XX XX Código "ZJ" indica VAV com silenciador na descarga. Tem por objetivo atenuar o ruído gerado pelo fluxo de ar na descarga da VAV. Vide tabelas anexas para valores de pressão sonora gerada pelo fluxo de ar pela VAV ZJ VAV X XX X X - XX - 1R Código "1R", "2R", "3R" ou RE indica a existência de serpentina de reaquecimento na VAV. Para seleção do tipo de serpentina e suas capacidades, entrar em contato com o departamento técnico da TROPICAL.
5 TABELAS DE SELECIONAMENTO
6 TABELAS DE SELECIONA MENTO VAV- Z Ruído irradiado pela VAV com isolamento adicional (código "C") A atenuação do ruído irradiado com este isolamento será de 8 db(a) para vazões até 4000 m 3 /h e de 6 db(a) para vazões de ar superiores em relação aos valores de pressão sonora das tabelas de ruído irradiado nas tabelas até 0,5 KPa de perda de pressão na VAV. Acima de 0,5 KPa a atenuação será de 11 db(a) para vazões até 4000 m 3 /h e de 9 db(a) para vazões de ar superiores.
7 Dimensional de Flanges VAV - Z
TROPICALRIO VAV-TZ Caixa de Volume de Ar Variável Modelo Especificações Descrição: As VAV-TZ são de construção robusta e ocupão pouco espaço. Balanceados para taxa de volume de ar de 50 a 6515m³/h. São