Elimine dispositivos de medição montados separadamente com as funções de medição incorporadas. Você pode analisar relatórios do SER e relatórios de evento oscilográficos nos formatos COMTRADE e CEV para analisar diagnósticos pós-falta e para comissionamento e testes rápidos. Você pode recuperar arquivos COMTRADE via Ethernet FTP ou IEC 61850 MMS, e o protocolo não solicitado do SER permite a coleta em toda a subestação de mensagens binárias do SER. As grandezas medidas do SEL-787 incluem harmônicos, potência, frequência e energia; correntes e tensões de fase; correntes de neutro; correntes e tensões de sequência; e registro de máximas/mínimas de grandezas selecionadas.
Confie na faixa de temperatura de operação do ambiente mais ampla do setor, de –40° a +85°C (–40° a +185°F). O SEL-787 suporta vibrações, surtos elétricos, transitórios rápidos e temperaturas extremas, atendendo aos rigorosos padrões do setor. Uma opção de conformal coating para as placas de circuito impresso fornece uma barreira adicional para contaminantes atmosféricos, tais como sulfeto de hidrogênio, cloro, sal e umidade. Além disso, o SEL-787 é certificado pela ATEX e Underwriters Laboratories (UL) Classe I, Divisão 2 para uso em ambientes perigosos e potencialmente explosivos.
A plataforma SEL-787 fornece uma variedade de entradas de corrente e tensão que permitem personalizar uma solução de proteção para atender à sua aplicação de transformador.