Teste das entradas de Pt100 do TM1/TM2 : Treetech Tecnologia
Página inicial de soluções TM Guias Rápidos
Teste das entradas de Pt100 do TM1/TM2 Imprimir
Modificado em: Sex, 10 Jun, 2022 at 3:38 PM
Em alguns casos, os equipamentos da Treetech indicam em seu display frontal códigos de autodiagnóstico que, no caso de códigos relacionados à temperatura, traduzem-se em inconsistências nos processos de medição da resistência do Pt100, como por exemplo quando há uma variação superior a 5 °C na leitura de temperatura. Esses problemas podem ser causados por maus contatos no circuito, cabos não blindados, blindagem dos cabos não aterrada ou aterrada em mais de um ponto, falhas no Pt100 ou ainda se a entrada para leitura dos sensores Pt100 estiverem danificadas. Este guia rápido apresenta um procedimento de teste para identificar se o problema é interno ao produto que está realizando a leitura ou se é externo à ele.
O TM1 e TM2 são convenientemente referidos como "TM" neste documento dado que o teste pode ser aplicado a ambos.
1 resistor na faixa de 82 a 160 Ω;
3. Retire a borneira inferior do TM (bornes 1 a A4).
4. Defina o parâmetro "RTD" no menu "CNF" do TM para "X3A". Lembre-se de guardar o valor original do parâmetro para retorná-lo após o teste.
5. Retire os cabos conectados aos terminais 22, 23, 24, A5 e A6 do TM.
6. Conecte o resistor aos terminais 23-24 e conecte um cabo entre os terminais 22-23.
7. Confira a temperatura indicada no frontal do TM e calcule a diferença com a temperatura de referência encontrada no item. Anote a diferença calculada.
8. Defina o parâmetro "RTD" no menu "CNF" do TM para "X3B".
9. Conecte o resistor aos terminais A5-A6 e conecte um cabo entre os terminais 22-23 e outro entre os terminais 23-A6.
10. Confira a temperatura indicada no frontal do TM e calcule a diferença com a temperatura de referência encontrada no item. Anote a diferença calculada.
11. Após a finalização dos testes reconecte os cabos retirados dos terminais 22, 23, 24, A5 e A6 do TM e retorne o parâmetro "RTD" ao seu valor original, anotado no item 4.
Reconecte a borneira inferior retirada do TM (item 3) somente se a temperatura lida estiver correta e abaixo das temperaturas de desligamento do óleo e enrolamentos. Se a temperatura estiver acima destes limites, os relés de desligamento (relés 3-4 e 11-12) estarão acionados e poderão causar trip do transformador.
Resultado BOM: Caso a diferença entre a temperatura de referência e a temperatura lida pelo TM seja menor que 1 °C (itens 6 e 9) o TM está operando corretamente e o problema é externo ao equipamento.
Resultado RUIM: Caso a diferença for maior que 5 °C, provavelmente o TM estará danificado e deverá ser substituído e enviado para reparo.
Se for constatado que o problema é externo ao TM, deve-se verificar toda a instalação (cabos, blindagem, aterramento da blindagem, instalação do Pt100, etc).