ADENDO AO MANUAL DO INVERSOR DE FREQÜÊNCIA CFW-09 CFW-09 SHARK NEMA 4X. Série: CFW-09 Software: 2.4X Número do Manual/Revisão: PDF Free Download
Download "ADENDO AO MANUAL DO INVERSOR DE FREQÜÊNCIA CFW-09 CFW-09 SHARK NEMA 4X. Série: CFW-09 Software: 2.4X Número do Manual/Revisão: 0899."
Jorge Fortunato Antas
1 ADENDO AO MANUAL DO INVERSOR DE FREQÜÊNCIA CFW-09 CFW-09 SHARK NEMA 4X Série: CFW-09 Software: 2.4X Número do Manual/Revisão: P/6 07/2003
2 8.15 CFW-09 SHARK NEMA 4X Em aplicações que necessitam de um inversor com grau de proteção mais elevado, o CFW-09 SHARK NEMA 4X é indicado. O grau de proteção NEMA 4X garante proteção contra pó, sujeiras e respingos e/ou jatos d água direcionados. O inversor SHARK NEMA 4X trata-se de um CFW-09 standard com carcaça em aço inoxidável totalmente fechada. Os modelos são: CFW T 2223 CFW T 2223 Mecânica 1 * CFW T 2223 CFW T 2223 Mecânica 2 * CFW T 3848 CFW T 3848 Mecânica 1 * CFW T 3848 CFW T 3848 CFW T 3848 Mecânica 2 * CFW T 3848 * Os dimensionais do inversor Shark são diferentes dos dimensionais do CFW-09 standard, logo, as mecânicas 1 e 2 do inversor Shark não são equivalentes às mecânicas 1 e 2 do CFW-09 standard Ambiente de trabalho NEMA Type 4X indoors; NEMA Type 12 indoors; IP 56; Demais especificações são idênticas ao CFW-09 standard e podem ser encontradas ao longo do manual Instalação Mecânica O inversor Shark sai de fábrica protegido contra riscos em sua carcaça polida por uma fina película plástica. Remova esta película antes de começar a instalação do inversor. A instalação do inversor Shark deve ser feita em ambientes que não excedam o grau de proteção NEMA 4 / 4X / 12. A instalação do inversor Shark deve ser feita em uma superfície plana, na posição vertical; Os dimensionais externos e pontos de fixação são mostrados nas figuras 1 e 2. 2
3 - ONLY REMOVE TERMINAL COVER WARNING AFTER 10 MIN. POWERHAS BEEN DISCONNECTED. - READ THE INSTRUCTIONS MANUAL. - SOMENTE REMOVA A TAMPA 10 MIN. APÓS DESENERGIZAÇÃO. A ATENÇÃO- LEIA O MANUAL DE INSTRUÇÕES. Figura 1 - Dados dimensionais Mecânica 1. Todos os dimensionais em mm. Todos os dimensionais em mm. Figura 2 - Dados dimensionais Mecânica 2. 3
4 Instalação elétrica A instalação elétrica é idêntica à do CFW-09 standard. O Capítulo 3, ítem 3.2 deste manual contém todas as informações necessárias para fazer uma correta instalação elétrica. + NOTA! Para assegurar a proteção total do grau de proteção NEMA 4X, é indispensável o uso de cabos apropriados. É recomendado o uso de cabos multipolares blindados. Por exemplo, um cabo blindado tetra-polar para a alimentação (R,S,T) e aterramento, e outro cabo blindado tetra-polar para a conexão do motor. O dimensionamento dos cabos e fusíveis é apresentado na tabela 3.5 do capítulo 3 deste manual. Figura 3 - Cabo blindado Tetra-polar. O acesso das conexões elétricas ao interior do inversor Shark é feito através dos prensa-cabos. Todos os prensa-cabos são fechados por um tampão em forma de cogumelo. Para fazer a instalação elétrica é necessário remover este tampão de dentro do prensa-cabos e fazer a passagem dos cabos blindados através destes prensa-cabos. Após fazer a conexão elétrica no interior do inversor e acomodar os cabos da forma desejada, deve-se apertar a porca dos prensacabos de maneira a assegurar que os cabos blindados estejam bem firmes. O torque recomendado para o aperto das porcas é 2N.m (0,2kgf.m). Os cabos de controle devem ser blindados também. É necessário o emprego destes cabos para garantir a blindagem do produto após o aperto dos prensa-cabos. O diâmetro máximo e mínimo dos cabos blindados suportado pelos prensa-cabos pode ser verificado nas figuras 1 e Fechando o Inversor Para garantir o grau de proteção NEMA 4X, é muito importante o correto fechamento do inversor de freqüência após a efetuação da instalação elétrica. As instruções a seguir orientam esta operação: Após a conclusão da instalação elétrica e do aperto dos prensacabos, recoloca-se a tampa frontal do inversor Shark, certificandose que o cabo-fita que liga a HMI ao Cartão de Controle está devidamente conectado. Em seguida, aperta-se os parafusos, um pouco de cada vez, de maneira que a tampa frontal pressione a borracha de vedação por igual, até o total fechamento da tampa frontal. 4
5 A proteção das partes eletrônicas do inversor SHARK é efetuada pelas vedações. Qualquer problema com as vedações pode afetar o grau de proteção. Abrir e fechar a tampa frontal do inversor muitas vezes reduz a vida útil das borrachas de vedação. Recomenda-se que isto seja feito no máximo 20 vezes. Caso sejam detectados problemas com as borrachas de vedação e / ou os prensa-cabos, recomenda-se a troca do elemento defeituoso imediatamente. Certifique-se que a borracha de vedação da tampa frontal está corretamente posicionada no instante de fechamento do inversor. Certifique-se que as borrachas de vedação dos parafusos da tampa estão em perfeito estado no momento em que a tampa frontal fechará o inversor. Todas estas recomendações são muito importantes para a execução de uma instalação correta. + NOTA! Certifique-se que os prensa-cabos que não foram utilizados durante a instalação elétrica permanecem com os tampões, pois os mesmos são necessários para garantir a vedação destes prensa-cabos Como Especificar Para especificar o inversor Shark, é necessário incluir o termo N4 no campo Grau de proteção do gabinete de acordo com o Capítulo 2, item 2.4 deste manual. É importante lembrar que o inversor Shark só está disponível em potências até 10CV. 5
MANUAL DE INSTRUÇÃO CONECTOR PERFURANTE KATRO-R
MANUAL DE INSTRUÇÃO CONECTOR PERFURANTE KATRO-R 2/12 Índice 1 - Introdução... 3 2 - O Conector KATRO... 3 3 - Aplicação do Conector no Condutor Tronco... 4 4 - Conexões das Derivações e Estribo para Aterramento
MANUAL VALVULA GLOBO SÉRIE VIAS
A. Introdução Este manual tem por objetivo apresentar as especificações, procedimentos de instalação, operação e manutenção de válvulas globo de 3 vias. As válvulas globo 3 vias Zanardo série 980 foram
Medidores Eletromagnéticos de Vazão Guia rápido de instalação
Medidores Eletromagnéticos de Vazão Guia rápido de instalação Rev 07/18 Codificação do Modelo - Sensores, conversores e medidores Medidores Remotos Sensor Eletromagnético OPTIFLUX 4000F Conversor Eletrônico
Componente indispensável. Manutenção de PCs: como limpar a fonte? Por que limpar a Fonte. 03/05/2018
Componente indispensável. Manutenção de PCs: como limpar a fonte? Prof. Fabricio Alessi Steinmacher A fonte é um componente indispensável para o seu computador. Dela sai a energia para todos os componentes.
Tecnologia de acionamento \ Automação de acionamento \ Integração do sistema \ Services *21223165_214* Adendo às Instruções de Operação SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone
LEVANTE ÍNDICE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS...4 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS...4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA...4 CUIDADOS COM O PORTÃO ANTES DA AUTOMATIZAÇÃO...
P18952 - Rev. 4 ÍNDICE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS...4 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS...4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA...4 CUIDADOS COM O PORTÃO ANTES DA AUTOMATIZAÇÃO...5 INSTALAÇÃO DO AUTOMATIZADOR...6 CENTRAL ELETRÔNICA...8
CONDOMINIUM. Manual Técnico. ATENÇÃO: Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções.
BV CONDOMINIUM Manual Técnico ATENÇÃO: Não utilize o equipamento sem antes ler o manual de instruções. ÍNDICE INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA... 3 CARACTERISTICAS TÉCNICAS... 4 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
MANUAL DO INSTALADOR P240. Conectado à rede. energy. panam energia renovável
MANUAL DO INSTALADOR P240 Conectado à rede energy panam energia renovável 1- INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA Leia atentamente todas as recomendações deste manual, seguindo todas as etapas para o perfeito