MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE CFTV DIGITAL IP IFES VENDA NOVA DO IMIGRANTE - PDF
MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE CFTV DIGITAL IP IFES VENDA NOVA DO IMIGRANTE
Download "MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE CFTV DIGITAL IP IFES VENDA NOVA DO IMIGRANTE"
Manoel Laranjeira Diegues
1 1 MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DE CFTV DIGITAL IP IFES VENDA NOVA DO IMIGRANTE APRESENTAÇÃO O presente documento tem como finalidade estabelecer as diretrizes e orientações para a execução do fornecimento e instalação do sistema de CFTV digital IP e Sistema de Alarme no Instituto Federal do Espírito Santo Campus Venda Nova do Imigrante. Este documento contém os procedimentos que deverão ser seguidos na execução das obras e serviços de engenharia contemplando a infra-estrutura e instalação dos equipamentos e sistemas de circuito fechado de televisão digital IP e sistemas de Alarme. INDICE 1. OBJETIVO CRITÉRIO DE SIMILARIDADE LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS RESPONSABILIDADE CONCEITOS E DEFINIÇÕES DISPOSIÇÕES GERAIS TIPOLOGIA DO IFES SERVIÇOS PRELIMINARES FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES FUNCIONALIDADES CERTIFICAÇÃO E TESTES COMISSIONAMENTO TREINAMENTO MANUAIS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E COMISSIONAMENTO DOCUMENTAÇÃO VISTORIAS TÉCNICAS TERMO DE CONFORMIDADE ENTREGA E RECEBIMENTO GARANTIA OPERAÇÃO ASSISTIDA ANEXO I...34
2 2 1 OBJETIVO Estabelecer as Orientações e Diretrizes a serem seguidas, pela Contratada, na execução das obras e serviços de fornecimento e instalação do Sistema de circuito fechado de TV digital IP (CFTV) e sistemas de alarme de intrusão, a serem realizadas no Instituto Federal do Espírito Santo Campus Venda Nova do Imigrante, para a implantação do Projeto Corporativo. Estabelecer a padronização a ser adotada para fornecimento e instalação dos sistemas envolvidos, incluindo-se nesta, todos os materiais, serviços, equipamentos e dispositivos. No escopo das obras e serviços consideram-se todos os projetos executivos, materiais, mão de obra e serviços de reparos, de instalação elétrica, de telecomunicações, os equipamentos e dispositivos, os softwares, os testes, configuração e comissionamento e outros, necessários ao perfeito e pleno funcionamento do Sistema de CFTV Digital IP e Sistema de alarme de intrusão. Todas as obras e serviços de recuperação de pintura, forro, piso, paredes, etc são de responsabilidade da Contratada. 2 CRITÉRIO DE SIMILARIDADE Todos os materiais e equipamentos especificados com marcas e tipos nestas especificações de projeto básico poderão ser substituídos por outros similares propostos pela Contratada, desde que seja previamente aprovado pela Contratante; A Contratante poderá, a seu critério, solicitar todos os testes e provas necessárias para a comprovação de similaridade; Os prazos utilizados para a comprovação de similaridade não poderão ser descontados dos prazos estabelecidos para execução das obras e serviços. 3 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. Normas citadas e / ou colocadas em destaque: NBR Execução de instalações elétricas de baixa tensão; NBR Eletrotécnica e Eletrônicos - conectores elétricos; NBR Condutores Elétricos; Normas Americanas EIA/TIA; NBR Normas de Cabeamento Estruturado para Rede Interna de Telecomunicações; Normas da ABNT e do INMETRO; Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA / CONFEA; Demais Normas pertinentes e as publicadas posteriormente à publicação destas especificações; Antes da execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. º 6496/77; Obter junto à Prefeitura Municipal, se necessário, os alvarás de construção, de reforma, de ampliação, de demolição, etc na forma das disposições em vigor; Obter, junto ao INSS, o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91;
3 3 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável; Vistoriar previamente os locais de execução do contrato comparecendo das 12 às 18 horas no endereço Rua Elisabete Minete Perim, s/n, Cep: , Venda Nova do Imigrante ES. A vistoria deverá ser agendada previamente por intermédio do telefone (0xx28) ou através do A vistoria, apesar de extremamente importante, é facultativa, mas não eximirá a licitante de cumprir com todas as obrigações exigidas neste termo de referência, edital e contrato. 4 RESPONSABILIDADE Durante 02 (dois) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a Contratada responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, ocasionadas por defeitos de fabricação ou intervenções de terceiros mediante a um contrato de manutenção preventiva e corretiva detalhado no anexo II; A presença da Fiscalização da Contratante durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada que responderá única e integralmente pela execução dos serviços inclusive pelos serviços executados por suas subcontratadas, na forma da legislação em vigor; A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora; A guarda e seguro dos materiais e equipamentos para a execução dos serviços e obras são de responsabilidade da Contratada até o término e aprovação dos serviços e testes. 5 CONCEITOS E DEFINIÇÕES Para os efeitos deste documento aplicam-se os conceitos e as definições das Normas da ABNT e EIA/TIA pertinentes e as seguintes são colocadas como destaque: Instalações embutidas: correspondem às instalações de encaminhamento das tubulações, caixas, quadros, etc de forma embutida nas paredes, pisos, tetos e entre - forros das edificações; Instalações aparentes: correspondem à execução das instalações de encaminhamento das tubulações, caixas, quadros, etc de forma aparente, fixada com abraçadeiras (de sobrepor) nas paredes, tetos e entre - forros das edificações; Área de trabalho (ATR): área interna de uma edificação que possui pontos de telecomunicações e de energia elétrica onde estão conectados os equipamentos; Rede Interna de Telecomunicações: Instalação de cabos seguindo o conceito de redes estruturadas;
4 4 Armário de Telecomunicação (AT): Espaço destinado à transição entre o caminho primário e secundário, com conexão cruzada, podendo abrigar equipamento ativo; Dispositivos de conexão: dispositivo que provê terminações mecânicas entre os meios de transmissão; Dispositivos de proteção elétrica: dispositivo cuja função é a proteção contra surtos, sobrecorrentes e / ou sobretensões; Ponto de telecomunicações (PT): Dispositivo onde estão terminadas as facilidades de telecomunicações que atendem aos equipamentos; Rede Interna Estruturada Rede projetada de modo a prover uma infra-estrutura que permita evolução e flexibilidade para os serviços de telecomunicações, sejam voz, dados, imagens, assim como sonorização, controle de iluminação, sensores de fumaça, controle de acesso, computadores, sistemas de segurança, controles ambientais (ar condicionado, ventilação) e outros; Sala Técnica (ST) ou Sala de equipamentos (SEQ): Espaço necessário para equipamentos de telecomunicação; Rede elétrica estabilizada: rede elétrica exclusiva para equipamentos de automação e de segurança da Unidade provida ou a ser provida de equipamentos de proteção No-Break; Quadro de Distribuição da Automação (QDA): Quadro de Distribuição da Rede elétrica estabilizada da Unidade; Quadro de Distribuição: refere-se ao Quadro de Distribuição Geral da Edificação; Fiscalização: Atividade exercida de modo sistemático pela Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos; 6 DISPOSIÇÕES GERAIS A Contratada deverá utilizar mão-de-obra especializada e adequada à execução dos serviços, os quais obedecerão às normas ABNT e fornecer a garantia da qualidade para os serviços prestados. Todos os materiais empregados nos serviços deverão ser novos e em conformidade com a tabela de especificações de materiais definida pela Contratante. Todos os sistemas deverão ser projetados e fabricados para operação contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com índice de disponibilidade mínimo de 99,8%. Serão de responsabilidade exclusiva da Contratada, todas as exigências relacionadas à perfeita execução dos serviços, tais como: ferramentais específicos e adequados dos técnicos e profissionais, bem como os de segurança EPI (Equipamentos de Segurança Individuais). O uso de equipamentos de segurança é obrigatório e deverá atender aos preceitos da ABNT que regem o assunto. Diz respeito a EPIs e Equipamentos de Segurança coletivos, guarda corpos, redes de proteção, andaimes, controle de acesso de pessoas ao local da obra, etc. Todos os EPIs e EPCs devem ser fornecidos pela CONTRATADA. A fiscalização do IFES poderá inclusive interromper a execução da obra até que este item seja atendido, neste caso, o tempo de paralisação continuará sendo computado integralmente para o prazo de entrega da obra. A Contratada deverá fornecer à área técnica da Contratante, obrigatoriamente, antes do inicio de todo e qualquer serviço, os Manuais, Catálogos, outros documentos referentes aos materiais e equipamentos a serem instalados e utilizados. A Contratada não poderá, sob hipótese nenhuma, desligar equipamentos da rede interna de telecomunicações das unidades em atividade ou desligar a energia sem acordo prévio com a área técnica da Contratante. Os serviços deverão ser executados, pela Contratada, de maneira que minimizem ao máximo transtornos ou incômodos ao funcionamento das Unidades de Atendimento do IFES, onde serão executados os serviços, devendo ao final de cada etapa de trabalho a Unidade estar devidamente limpa e desimpedida para execução, na medida do possível, de suas atividades; A Contratante deverá providenciar a contratada instalações adequadas para depósito de materiais a serem utilizadas na execução dos serviços.
5 5 A Contratada deverá apresentar antes do início das obras a relação dos funcionários devidamente identificados (nome e documento de identidade) que irão executar os serviços em cada Unidade contemplada no Projeto. Os funcionários da Contratada deverão estar devidamente uniformizados, com crachás de identificação, com vestimentas adequadas ao ambiente de trabalho e com os serviços a serem executados. A Contratada deverá, durante todo tempo, proporcionar supervisão técnica e suporte adequados à equipe de execução dos serviços, alocando nas unidades os materiais e equipamentos necessários e suficientes para executar os serviços até à sua conclusão dentro dos prazos estabelecidos. A Contratante poderá solicitar a substituição de funcionário da Contratada, ou de subcontratada que porventura não corresponda em termos de qualificação profissional ou técnica e comportamentais adequados ao ambiente das Unidades da Contratante e aos serviços em execução. Os serviços deverão ser realizados no horário comercial (8:00 às 18:00 h) durante a semana (segunda à sexta). A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação for admitida no contrato, bem como comunicação prévia e expressamente pelo Contratante. Caso ocorra a subcontratação de parte dos serviços, a subcontratada deverá ser apresentada previamente a Contratante mediante. Se efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a Contratada realizará, obrigatoriamente, a supervisão, fiscalização e a coordenação dos serviços e obras e das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o Contratante pelo cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. A Contratada deverá efetuar todos os reparos e correções provocadas ou resultantes dos serviços de instalação executados. Estas correções e reparos se aplicam na parte civil (pintura, reconstrução de parede, remontagem de gesso etc...) e nas instalações (hidráulicas, ventilação, ar condicionado, elétrica, telecomunicações etc) da Unidade. Na proposta da Contratada deverão estar inclusos todos os serviços e obras de engenharia necessárias para a instalação e funcionamento dos dispositivos, equipamentos e demais componentes dos sistemas de CFTV digital IP e sistemas de Alarme de intrusão. O quantitativo de equipamentos, dispositivos e modelos básicos servem como base para a elaboração deste projeto executivo. A Contratada deverá, por ocasião da vistoria técnica, verificar / adequar a localização das tubulações e equipamentos para execução. As instalações do IFES Campus Venda Nova do Imigrante poderão ser vistoriadas tecnicamente, pelas empresas licitantes. Na vistoria técnica, a empresa licitante deverá ser informada, pela Diretoria Geral da Contratante, da disponibilidade e/ou possibilidade de utilização de alguma infra-estrutura existente para a execução dos projetos de CFTV Digital IP e Alarme de intrusão. A utilização da infra-estrutura existente deverá ser aprovada, previamente, pela Diretoria Geral antes da execução das obras e serviços, juntamente com a aprovação dos escopos de utilização pela Contratada. 7 TIPOLOGIA DO IFES O IFES Campus Venda Nova do Imigrante, e suas Unidades de atendimentos contempladas por este Projeto, deverão ser cobertas por este sistema e abrangidas no escopo de contratação. 8 SERVIÇOS PRELIMINARES A Contratante fornecerá à Contratada relação completa, com a locação prévia dos pontos de instalação dos dispositivos, equipamentos etc, considerados como projeto básico.
6 6 A contratada deverá apresentar catálogos dos materiais, equipamentos e sistemas de informática, a serem utilizados na execução e implantação das instalações do sistema de CFTV digital IP e sistema de alarme de intrusão. Baseando-se na relação de pontos, e na vistoria técnica realizada no local pela Contratada, deverá a Contratada analisar os projetos executivos, em até 7 dias do início dos serviços, propondo, se for o caso, as adequações que julgar necessárias para melhor atendimento das funcionalidades e exigências de segurança da Unidade; As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado ou, se for o caso, pela Contratada, com a aprovação escrita do autor. Os projetos executivos deverão ser aprovados pela Contratante, que deverá emitir formalmente a autorização para início dos serviços. A fiscalização técnica da Contratante deverá providenciar a liberação da Unidade, para a execução das obras e serviços dentro dos prazos estipulados. 8.1 PREMISSAS PARA A ELABORAÇÃO DE AS BUILT DOS PROJETOS EXECUTIVOS A Contratada deverá, se necessário, descrever as alterações no projeto quando essas acontecerem na execução dos serviços e com autorização prévia da Diretoria Geral da Contratante. Os As Built devem ser desenvolvidos nos projetos executivos e detalhados de acordo com as normas técnicas pertinentes e atendendo aos Manuais e Práticas SEAP Projetos, Construção e Manutenção; Projetos executivos entregues a contratada: Planta de situação e locação da Unidade; Plantas baixas, contendo a locação dos equipamentos, encaminhamentos de tubulações, conexões, caixas, cabos, quadros, painéis, identificação dos pontos etc; Cortes e fachadas, se necessários, para desenho de detalhes específicos de instalação; Desenhos de detalhamento de instalação e fixação dos encaminhamentos, caixas, conexões e demais dispositivos e equipamentos do projeto; Especificação dos cabos com a identificação a ser adotada; Metodologia de codificação dos cabos e equipamentos dos sistemas; Planilha com quantitativos dos materiais de infra-estrutura, equipamentos e dispositivos, com as respectivas especificações; Desenhos esquemáticos dos sistemas instalados (equipamentos e dispositivos); Planilha de Interligação de sistemas instalados; Memorial Descritivo Funcional; 9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES A Contratada deverá fornecer à Contratante, antes do início da execução dos serviços, os dados pessoais e profissionais do responsável técnico pelos serviços e das equipes que o mesmo irá coordenar. A equipe técnica da Contratada deverá estar equipada com todas as ferramentas e equipamentos necessários para a execução dos serviços. Todos os materiais, equipamentos, dispositivos etc, necessários e suficientes para a execução dos serviços, deverão estar disponibilizados pela contratada e entregues no IFES, antes do inicio dos serviços. 9.1 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
7 7 A Contratada deverá considerar a execução das obras e serviços com instalações de infraestrutura aparente, embutidas no entre-forro, ou embutidas em alvenaria, conforme especificações no Projeto Básico. O modelo básico de infra-estrutura dos sistemas será composto por eletrodutos de PVC rígido classe B para instalações aparentes interna e eletrodutos de alumínio leve para as instalações aparentes externas REDE ELÉTRICA E DE TELECOMUNICAÇÕES A rede elétrica citada neste documento, diz respeito a alimentação elétrica do rack para os equipamentos de CFTV e Alarme, assim como a distribuição de energia para alimentação dos equipamentos de campo, tais como câmeras móveis, nobreaks e iluminação com acendimento automático. Os projetos de rede elétrica deverão contemplar transformador de tensão centralizado ou fonte retificadora no armário de equipamentos (rack). A alimentação do rack deverá ser derivada do QDA existente na unidade predial. Os circuitos de iluminação terão que ser adequados para o sistema que será utilizado e deverá atender as câmeras com acendimento automático para as filmagens e segurança local. A rede de telecomunicações citada neste documento, diz respeito a interligação do(s) NVR(s) instalado(s) no rack Principal à rede de privada do CFTV DIGITAL IP das Unidades do IFES e aos equipamentos de campo, tais como câmeras e sensores de presença, para transmissão de dados e imagens QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO Nos quadros de distribuição Geral e de Automação (QDA) existentes deverão ser instalados pela Contratada os disjuntores de proteção dos circuitos de saída e alimentação dos sistemas a serem instalados. Caso não exista espaço disponível para instalação dos disjuntores nos Quadros existentes a Contratada devera instalar um novo quadro exclusivo para o Sistema de Segurança alimentado pelo QDA, conforme definições desta especificação. O quadro deverá ser construído em chapa de aço, bitola mínima #16 MSG, com barramentos Neutro, Fase e Terra, devidamente protegidos de contato humano através de placa de acrílico e tampa aterrada. A Contratada deverá fixar, na tampa do QDA, o Quadro de Cargas completo de automação da Unidade e os Diagramas Unifilares correspondentes ao projeto implantado, devendo os desenhos deste, serem entregues em conjunto com o Projeto As-Built da Unidade. Todos os circuitos instalados no quadro deverão ser identificados através de anilhas plásticas na fiação e etiquetas de boa qualidade no quadro. Os eletrodutos serão conectados a este Quadro através de unidutes cônicos ou buchas e arruelas de alumínio, para distribuição dos circuitos de tomadas e poderão ser de até Φ 1 ½. Todas as adequações deverão ser efetuadas pela Contratada sem prejuízo do funcionamento normal da Unidade. A Contratada deverá entregar todas as instalações existentes funcionando em perfeito estado. Os quadros aparentes deverão estar nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma área deverão ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado BARRAMENTOS Os barramentos deverão ser constituídos por peças rígidas de cobre eletrolítico nu, cujas diferentes fases serão identificadas por cores convencionais: verde, amarelo e violeta, conforme
8 8 a NBR 5410 e NBR Os barramentos deverão ser firmemente fixados sobre isoladores e protegidos por uma placa de acrílico transparente ou material similar DISJUNTORES Os disjuntores tipo DIN, a serem instalados pela Contratada deverão ser dimensionados de acordo com a NBR Deverá ser instalado, no mínimo, um disjuntor independente para cada sistema instalado na unidade TUBULAÇÕES Os eletrodutos e conexões deverão ser de PVC rígidos na cor cinza ou preto, quando embutidos, ou de ferro galvanizado tipo pesado, quando aparentes, dimensionados conforme Normas pertinentes citadas neste documento, com diâmetro interno mínimo de 25 mm (1 ) para aparentes interno e 50 mm (2 ) para eletrodutos aparentes externos. Não será permitida fiação livre no interior de canaletas de guichês, sendo que a fiação elétrica e de rede deverá ser devidamente tubulada conforme padrão de tubulação definido nesta especificação. A distribuição de energia para alimentação dos sistemas a serem instalados pela Contratada deverá ser efetuada a partir do Quadro de Distribuição de Automação (QDA). Quando da colocação dos eletrodutos, deverão ser observadas as seguintes prescrições: A ligação entre os eletrodutos deverá ser feita por meio de luvas em suas extremidades; As extremidades dos eletrodutos deverão ser tampadas com buchas plásticas, ou por outro método, durante a instalação, para impedir a entrada de impurezas; Nos trechos verticais os eletrodutos e respectivas caixas, quando embutidos, deverão ser colocados em rasgos / cortes apropriados; Não deverão ser empregadas curvas com deflexão maior que 90 ; O número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90º ou equivalente a 270º, conforme disposição da NBR 5410; Deverão ser deixadas sondas provisórias de arame galvanizado nos eletrodutos, a fim de servirem de guia para a enfiação CONEXÕES As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna, bem como a continuidade elétrica. Serão utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica ELETROCALHAS As eletrocalhas são bandejas metálicas fabricadas em chapas de aço SAE 1008/1010, conforme a NBR e NBR Deverão ser dobradas em forma de U sem virola proporcionando maior resistência a flexotorção. Devem ser totalmente perfuradas, oferecendo ventilação nos cabos, com furos oblongos de 7x25 mm, espaçados entre si em 25 mm no sentido transversal e 38 mm no sentido longitudinal. Deverá possuir completa linha de sustentação e elementos de fixação, que seguem as mesmas características construtivas das eletrocalhas, seus acessórios devem possuir formas geométricas próprias para atender diversas situações de montagem e distribuição de cabos, sendo o raio padrão dos acessórios com 200 mm.
9 9 Por serem aparentes, proporcionam rápida instalação e ampliação, além de oferecerem fácil manutenção e inspeções periódicas, permitindo a visualização de toda linha de distribuição. Estas serão utilizadas para passagem de cabos de dados para atendimento das câmeras. Deverá ser Observada a seguinte quantidade de parafusos por emenda: Tala com altura de 100 mm 8 parafusos cabeça lentilha ø 1/4 x 3/4 com porca e arruela. Para emendas internas, dobrar a quantidade de parafusos, porcas e arruelas. É recomendada a utilização dos parafusos com a cabeça voltada para o interior das eletrocalhas, e em locais que aconteça vibrações mecânicas, utilizar a arruela de pressão CAIXAS DE PASSAGEM Deverão ser empregadas caixas de passagem nos seguintes casos: Em todos os pontos de entrada ou saída dos eletrodutos, exceto na transição de linhas abertas através de dutos; Em todos os pontos de emenda ou derivação dos condutores; Em todos os pontos de confluência e derivações dos eletrodutos; Em todos os pontos de instalações de dispositivos ou equipamentos. Poderão ser usados conduletes: Nos pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação; Nas divisões dos eletrodutos. O emprego de caixas, nas instalações elétricas, deverá ser executado da seguinte forma: Caixas estampadas de PVC ou chapa pintada, 50 mm x 100 mm em paredes e vigas, para instalação de dispositivos e equipamentos; Caixas estampadas de PVC ou chapa pintada, 100 mm x 100 mm em parede e vigas, para caixas de passagem, ponto duplo, conjunto de dispositivos ou equipamentos; No entre-forros usar conduletes metálicos. Nas colocações de caixas, deverão ser observadas as seguintes premissas para as suas instalações: Os discos de passagem somente deverão ser removidos nos locais destinados a receber ligações de eletrodutos; Quando embutidas nas lajes, deverão ficar firmemente fixadas, nos tijolos da laje préfabricada; Quando embutidas em paredes, deverão ficar aprumadas e alinhadas com o revestimento; Deverão ficar no mínimo 10 cm afastados dos alizares e sempre do lado da fechadura; As caixas com tomadas, interruptores, botões de saída etc. deverão ser fechadas por espelhos, que completem a montagem desses dispositivos; As caixas de tomadas e interruptores de 100 x 50 mm (4"x2") serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso TOMADAS As tomadas, quando forem parte integrante dos dispositivos e equipamentos, deverão ser instalados de acordo com as recomendações técnicas dos fabricantes. As tomadas deverão ser de três pinos (2P+T), sendo que o fase e o neutro deverão permitir a conexão de pinos chatos e redondos, devendo ser utilizada a polarização NEMA 5/15 (15A, 127V). As tomadas deverão possuir identificação de tensão e circuito através de etiquetas de boa qualidade previamente aprovadas pela Contratante.
10 CABOS Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de anilhas plásticas ou etiquetas de vinil com capa transparente, tipo Brother ou similar, firmemente presas a estes, nas terminações, caixas de junção, chaves e onde mais se faça necessário. Os tipos de cabo a serem utilizados na alimentação elétrica dos dispositivos e equipamentos dependerão da solução proposta pelos fornecedores, respeitando-se as definições colocadas nesta especificação técnica. Nos projetos executivos deverão estar contidos todas as características dos tipos de cabos propostos para alimentação dos dispositivos e equipamentos, pela solução da Contratada, os quais deverão ser previamente aprovados pela Contratante. Não serão permitidas a distribuição de cabeamento ou fiação livre no interior das Unidades, devendo todos estarem dentro de tubulações. Todos os cabos elétricos a serem utilizados serão do tipo flexível, não admitindo cabos ou fios rígidos. A alimentação do armário de telecomunicações deverá ser por cabo PP - 3 condutores (F+N+T), secção mínima de 2,5 mm², isolação de 750 V, com 3 cores distintas. Alimentação dos equipamentos de campo deverá ser por Cabo PP 3 condutores (F+N+T), secção mínima de 0,75 mm², isolação de 750 V, com 3 cores distintas. Para sinal de vídeo Digital IP serão utilizados os seguintes cabos: Cabo UTP cat 5e ou Fibra ótica multimodo de 2 fibras. O Cabo óptico será constituído por fibras ópticas do tipo multimodo. As fibras ópticas devem possuir revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material termoplástico. Sobre o conjunto de fibras, são colocados elementos de tração de fios dielétricos. O conjunto de fibras será protegido contra penetração de água e com capa externa em material termoplástico não propagante à chama e resistente a intempéries. Para terminação de fibras óticas serão utilizados conversores de mídias para Cabo UTP cat 5e com conectores RJ45 padrão em câmeras de REDE IP. Para sinal dos sensores de presença, poderão ser utilizados Cabo Multipar, sem blindagem, com seção mínima de 0,5 mm², isolação 300 V, para distâncias até 200 m. Para a interligação do(s) NVR(s) à rede Lan da unidade predial deverão ser utilizados Patch Cables conectando o painel de distribuição - Patch Panel, ao Switch. Todos os patch cables UTP utilizados deverão ser categoria 5e, produzidos em fábrica, com cabo UTP, extra flexível. Serão utilizados Line Cords (cabos para ativação de pontos) para conectar os pontos de equipamentos e dispositivos às tomadas de acesso, com 1,5 m de comprimento. Esses cabos serão instalados ao equipamento de cada localidade. Todos os line cords utilizados serão categoria 5e, produzidos em fábrica, com cabo UTP extraflexível IDENTIFICAÇÃO O quadro de distribuição de automação deverá ser identificado como QDA - XX, onde XX é o numero que identifica o mesmo. As etiquetas utilizadas deverão ser etiquetas plásticas autoadesivas. Deverá ser fixada na parte interna da porta do Quadro de Distribuição de Automação, uma tabela relacionando o número do circuito ao ponto elétrico. Todos os circuitos elétricos derivados do QDA deverão ser identificados de forma seqüencial, com a utilização de anilhas plásticas. Os cabos UTP, assim como patch cords e line cords deverão ser identificados com etiquetas plásticas auto-adesivas; O do Armário de Telecomunicação rack deverá ser identificado por etiquetas plásticas autoadesivas.
11 LANÇAMENTO DE CABOS E FIOS No lançamento de cabos e fios em eletrodutos, não serão utilizados lubrificantes orgânicos; somente grafite ou talco EMENDAS As emendas em cabos e fios elétricos somente poderão ser feitas em caixas de passagem. Em nenhum caso serão permitidas emendas no interior de dutos. As emendas de cabos serão executadas nos casos estritamente necessários, onde o comprimento da ligação for maior que o lance máximo de acondicionamento fornecido pelo fabricante, soldados e isolados com fita auto-fusão. Para os cabos UTP não será admitida em nenhuma hipótese emendas BUCHAS E ARRUELAS Deverão ser utilizadas nas terminações buchas e arruelas de alumínio SISTEMAS DE FIXAÇÃO Na instalação de tubulações aparentes, estas deverão ser fixadas a alvenaria através de abraçadeiras ou sistemas metálicos de sustentação ATERRAMENTO Todas as instalações executadas pela Contratada deverão possuir aterramento com Resistência de Terra inferior a 5 Ω. Na existência de aterramento adequado na unidade, a Contratada poderá utilizá-lo para efetuar o aterramento das instalações executadas. Para tanto a Contratada deverá efetuar todos os testes e medição com terrômetro e certificar o aterramento através da emissão de um laudo técnico devidamente assinado pelo responsável técnico. As malhas de aterramento deverão ser executadas de acordo com os detalhes do projeto executivo elaborado pela Contratada e aprovado pela Contratante. Todas as ligações mecânicas não acessíveis deverão ser executadas pelo processo de solda exotérmica. Todas as ligações aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por conectores de bronze com porcas, parafusos e arruelas de material não corrosível. A malha de terra deverá ser executada com hastes de aterramento com camada mínima de cobre de 254 microns, de 5/8" x 2,40m, em número mínimo de três, interligadas entre si por meio de cordoalha de cobre nú com seção mínima de 16mm² ARMÁRIO DE TELECOMUNICAÇÃO Os equipamentos do Sistema de CFTV digital deverão ser instalados dentro de Armário de Telecomunicações, a ser fornecido pela Contratada. O armário de telecomunicações deverá ter altura, no mínimo, igual a 16 U, de acordo com o padrão especificado. Deverá ter no mínimo 48 cm (19 ) de largura e 57 cm de profundidade, com porta de acrílico transparente e chave. A localização deverá considerar os aspectos de segurança do sistema e serem instalados em conformidade com a aprovação e orientação da fiscalização da Contratante.
12 12 Deverá ser fixado na parede existente através de, no mínimo, quatro parafusos atarrachantes (bucha S-10), a uma altura média de 1,20 m entre a base do rack e o piso de cada localidade (ou conforme localização previamente aprovada pela fiscalização da Contratante). O armário de telecomunicação (rack) não poderá ser fixado em divisórias. Deverá ser instalada, no plano da face traseira do armário de telecomunicações, uma régua de tomada com no mínimo seis pontos, alimentada por circuito derivado do QDA. Deverá possuir bandejas para sustentação e fixação dos elementos ativos. 9.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E ACABAMENTOS Na tabela abaixo estão especificados os itens de materiais e acabamentos recomendados como referência para a execução das obras e serviços de infra-estrutura: Item Lista de Materiais Referência Quadro elétrico metálico, com placa de montagem e fecho metálico, tipo comando Andaluz Cemar 2 Disjuntores (branco) DIN Siemens GE 3 Barramentos fase, neutro e terra. Siemens Cemar 4 Borne de alimentação para barramentos Siemens Entrelec Conexel 5 Suporte para disjuntores Linha N (trilho) Siemens Cemar Entrelec 6 Espelho para condulete Daisa Wetzel Melf 7 Tomada 2P + T com os pinos de fase e neutro Steck Pial Prime 8 Terminais (olhal ou pino) Hellerman Intelli Conectel 9 Cabos elétricos flexível Pirelli Reiplas Brasfio 10 Condulete (vários tipos) Daisa Wetzel Melf 11 Eletroduto de Alumínio Tipo Leve Thomeu Marvitec Zetone 12 Eletroduto de PVC Rígido Classe B Tigre Wetzel Fortilit 13 Sealtubo (Eletroduto metálico flexível) SPTF PL Tecno-Flex 14 Unidute (Box) Daisa Wetzel Melf 15 Bucha de alumínio Daisa Wetzel Melf 16 Arruela de alumínio Daisa Wetzel Melf 17 Caixa de passagem 15x15cm plástica Cemar Wetzel Andaluz 18 Caixa de passagem 15x15cm de Alumínio Cemar Wetzel Andaluz 19 Caixa de passagem 10x10cm de Alumínio Fundido Cemar Wetzel Andaluz 20 Abraçadeira tipo copo Andaluz 21 Abraçadeira tipo Unha de Alumínio Daisa Wetzel 22 Abraçadeira plástica Hellerman Reimold 23 Rack 19" 570mm de profundidade, com tampa de acrílico e chave, com tampa de acrílico e chave, com duas laterais móveis aletadas por completo, com dois furos com tampa cega para instalação de Garra GKC Woomer sistema de ventilação forçada, sendo todos os elementos na cor preto DIO Distribuidor Interno Optico AMP Furukawa 24 Organizador de cabos Garra GKC Furukawa 25 Régua com tomadas Garra GKC Furukawa
13 13 26 Bandejas fixas 27 Longarina Horizontal Garra GKC Furukawa Garra GKC Furukawa 28 Régua com tomadas Garra GKC Furukawa 29 Bandejas fixas Garra GKC Furukawa 30 Longarina Horizontal Garra GKC Furukawa 31 Cabo UTP categoria 5e - 4 pares Furukawa AMP Krone 32 Patch panel de 24 portas categoria 5e Furukawa AMP Krone 33 Tomada RJ 45 categoria 5e, Furukawa AMP Krone 34 Patch cords ultraflex feito em fabrica Furukawa AMP Krone 35 Line Cords ultraflex feito em fabrica Furukawa AMP Krone 36 Espelho para condulete 4x2 de 1" para 01 tomada RJ Daisa Wetzel 45 cat 5e Krone 37 Anilhas / Porta anilhas Hellerman Reimold Pial 38 Fita auto-fusão 3M Pirelli 39 Fita isolante 19x20 3M Pirelli 40 Supressor de surto de tensão Klamper Tesla Conexel 9.3 INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS A Contratada deverá fornecer à Contratante, obrigatoriamente, antes do inicio de todo e qualquer serviço, os Manuais, Catálogos e outros documentos, referentes aos equipamentos a serem instalados. Todos os equipamentos deverão ser instalados de acordo com as Normas Técnicas pertinentes e as orientações e recomendações técnicas dos manuais dos fabricantes. A instalação dos equipamentos e dispositivos do projeto deverá ser efetuada por profissionais devidamente habilitados. 9.4 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS As características técnicas mínimas dos equipamentos, aparelhos e dispositivos, que deverão ser utilizados para a instalação e montagem do sistema de circuito fechado de televisão digital IP estão definidas a seguir: CENTRAL DE ALARME MONITORADA IP Teclado LCD incluso Comunicação de dados via tecnologia Ethernet Configuração remota via TCP/IP Supervisão do link Ethernet com intervalos de tempo configuráveis Reportagem de eventos para 2 destinos IP (Centrais de monitoramento) Operação com IP fixo ou dinâmico Capacidade para conexões com destinos DNS Utilização do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos Software para download e upload (plataforma Windows ), compatível com a maioria dos modems convencionais Download e visualização dos últimos 256 eventos com registro de data e hora Compatibilidade com a grande maioria de modems ADSL, hubs e roteadores disponíveis no mercado Fonte chaveada Full Range de VAC
14 14 Conexão de até 4 teclados e 4 receptores Até 2 partições Identificação de usuário por controle remoto (opcional)¹ Sistema de verificação de sabotagem da fiação dos sensores e dos dispositivos do barramento (teclados e receptores) Detecção de sobrecarga na saída auxiliar Detecção de curto e corte da sirene Detecção de corte da linha telefônica Discadora para 8 números telefônicos (2 para monitoramento, 1 para download e 5 para telefones pessoais) 3 protocolos de comunicação para trafegar via linha telefônica: Contact ID, Contact ID Programável e Ademco Express 2 contas de monitoramento Reportagem normal, dupla e split 2 saídas PGM programáveis Bloqueio de reset Autoativação programável por inatividade ou agendada por horário Recepção de até 128 dispositivos sem fio (sensores/controles remotos)1 Zona inteligente programável Zonas de incêndio Cancelamento automático de zona Configuração de Zona 24 h com aviso sonoro Função Pânico e Pânico médico pelo teclado Tempo de entrada e saída programáveis Tempo de sirene programável em minutos Função Anunciador de presença por zona Possibilidade de 64 senhas CÂMERA IP MEGAPIXEL COLORIDA TIPO DOME MÓVEL A câmera IP deverá possuir as seguintes características: Dispositivo CCD, CMOS ou MOS de 1/3 com mínimo de 768x494 pixels; Resolução de 1280x960; 1280x720; 800x600; 640x480; 640x360; 320x240; Intensidade luminosa mínima para visualização de 0,031 lux no modo colorido e 0,004 lux no modo Preto&Branco a F1.6; Modo dia e noite com remoção automática de filtro Possuir obturador com velocidade entre 1/30 e 1/ Suportar relação de aspecto 4:3 e 16:9. Processamento digital de sinal Modo de transmissão em JPEG: PULL ou PUSH; Permitir a conexão de 13 usuários simultaneamente; Função de correção de áreas escuras, que permita a visualização de objetos e em áreas escuras, sem prejudicar a parte clara da imagem; Sistema de sensibilidade eletrônica para aumentar em até 16 vezes; Possui movimentação de Pan/Tilt/Zoom; Zoom óptico de no mínimo 36x e zoom digital de 12x (total de 432x) Auto Iris e foco automático; Controle automático de ganho (AGC); Compensação de luz de fundo (BLC) e sistema digital de compensação com range dinâmico de no mínimo 100 vezes. Dois níveis de redução digital de ruído (DNR); função Day/Night.
15 15 Possui interface de rede 10Base-T/100Base-TX para monitoramento remoto via PC, com compressão JPEG, MPEG4 e H.264 com transmissão no modo Unicast e Multicast; Suportar até 3 streams simultâneamente. Priorização de streams: uma stream de vídeo pode ser priorizada, mantendo a taxa de frames mesmo quando múltiplos gravadores ou clientes estão acessando a câmera; Taxa de captura de 30ips em resolução máxima (1.280x960) Movimento horizontal (PAN) em 350º, com função de retorno automático auto pan flip Movimento vertical (TILT) de -30 a 90º; Velocidade mínima de 300 /seg na horizontal (PAN) e 100 /seg na vertical (TILT); Capacidade de programar no mínimo 60 pré-ajustes ( presets ) com opção de seqüenciamento automático de presets. Estabilizador de imagem digital; Saída de vídeo composto (sinal análogo); Inclusão de no mínimo 8 zonas de privacidade; Função de detecção de objeto em movimento com a busca do objeto (Auto-track); Transferência de imagem via FTP na ocorrência de alarme ou por períodos de tempo; 3 entradas ou 1 saída de alarme ou 1 saída de controle para acionar outro dispositivo. Possui entrada e saída de áudio bidirecional para comunicação (formato G726); Aceita cartão de memória SD/SDHC para expansão de buffer interno de gravação; Protocolos de comunicação: TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, SNMP; RTP; UDP/IP; RTSP; RTP; NTP; UPnP e ONVIF; Permitir o download de imagens gravadas no cartão de memória através do web browser; Permitir o download de imagens gravadas no cartão de memória através de um gravador NVR opcional; Armazenar no mínimo logs (com possibilidade de expansão através do cartão de memória); O fabricante deverá disponibilizar, se solicitado, a documentação de comandos CGI da câmera para integração com softwares de terceiros; Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; Possibilita o registro de no mínimo 16 endereços IP s de outras câmeras, para visualização em multi-screen das imagens; Gerador de caracteres embutido para até 16 caracteres; Possibilita o controle de banda para transmissão de dados de 64kbps a ilimitado; Controle de banda através da função Bit rate constante ou taxa de vizualização através da função Frame rate constante. Suportar temperatura de -30 C a +55 C e 90% de umidade relativa. Alimentação 12Vdc/24Vac ou através de cabo UTP (Poe - Power over Ethernet no padrão IEEE802.3at). Caixa de proteção integrada IP66 Referência: Bosch, Panasonic, Pelco ou similar. CÂMERA IP MEGAPIXEL COLORIDA TIPO FIXA ÀREA EXTERNA A câmera IP para área externa deverá possuir as seguintes características: Câmera com CCD, MOS ou CMOS de 1/3 com Progressive Scan ; Possuir resolução Megapixel HD (720 / 30p proporção 16:9)
16 16 Sensibilidade de 0.4 Lux Color, 0.3 Lux Preto e Branco em F1.4 com sensibilidade eletrônica desabilitada; Possuir as compressões JPEG, MPEG-4 e H.264; Processamento digital de sinal; Deverá possuir as seguintes resoluções: o Formato 4: x960, 640x480 e 320x240 o Formato 16: x720, 640x360, 320x180 Taxa de transferência de 30fps na resolução de 1.280x960; Modo de transmissão em MPEG-4 / H.264: bit rate constante ou prioridade de frame rate; Modo de transmissão em JPEG: PULL ou PUSH; Nas compressões MPEG4 e H.264, deverá possuir os tipos de transmissão UNICAST e MULTICAST; Permitir conexões simultâneas de no mínimo 13 usuários; Deverá possuir Wide Dynamic Range para compensação de luz de fundo; Possuir tecnologia Face Wide Dynamic Range para assegurar a visualização de faces com boa qualidade; Possuir assistente de foco para facilitar o ajuste da lente; Função Day/Night, com opções para modo automático ou desabilitado; Função de correção de áreas escuras, que permita a visualização de objetos e em áreas escuras, sem prejudicar a parte clara da imagem; Dois níveis de redução digital de ruído (DNR); Reprodução de cores através de filtro primário de RGB; Sensibilidade eletrônica automática de no mínimo 16 vezes; Modos de controle de iluminação interno, externo e ELC Função de detecção digital de movimento com 4 áreas programáveis, 15 níveis de sensibilidade e 10 níveis de tamanho de detecção; Função de detecção de face incorporada capaz de identificar 07 faces na cena simultaneamente; Função zona de privacidade, permitindo a configuração de no mínimo 2 zonas privativas na imagem; Zoom eletrônico de 2X e 4X; Permitir a configuração de um título de no mínimo 16 caracteres Possuir entrada e saída de alarme para conexão com sensores e dispositivos externos; Priorização de streams: uma stream de vídeo pode ser priorizada, mantendo a taxa de frames mesmo quando múltiplos gravadores ou clientes estão acessando a câmera; Permitir a utilização de cartões de memória com capacidade de 16GB para gravação de imagens na própria câmera; Permitir o download de imagens gravadas no cartão de memória através do web browser; Permitir o download de imagens gravadas no cartão de memória através de um gravador NVR; Deverá possuir funções de ajuste de ganho das componentes de Croma; Ajuste de balanço de branco com as opções AWC (variando de a K) e ATW (variando de a 6.000K); Possuir interface de rede (10Base-T/100Base-TX) para monitoramento remoto via PC; Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; Em IPV4, suportar os protocolos: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP; Em IPV6, suportar os protocolos IPV6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP;
17 17 Multi-telas: permitir que imagens de 16 câmeras possam ser visualizadas na mesma tela do web browser; Compatibilidade com sistema de nomes e domínios dinâmicos (DDNS); Possuir obturador com velocidade entre 1/30 e 1/ Permitir o ajuste de consumo de banda de rede, com as opções 64, 128, 256, 384, 512, 1.024, 2.048, 4.096, 8192 kbps ou Ilimitado Entrada e saída de áudio bidirecional full duplex para transmissão via rede Compressão de áudio G.726 (ADPCM) com as opções 32 kbps e 16 kbps Função FTP que permita o envio de imagens de forma periódica ou nos eventos de alarme; Permita agendar o horário em que eventos de alarme serão aceitos pela câmera; Armazenamento no mínimo registros de alarme (com possibilidade de expansão através do cartão de memória); Deve possuir saída de vídeo composto para a utilização de monitor analógico; O fabricante deverá disponibilizar, se solicitado, a documentação de comandos CGI da câmera para integração com softwares de terceiros; O fabricante deverá possuir pelo menos 5 (cinco) assistências técnicas credenciadas, em diferentes estados do terrirório nacional; Alimentação de 12Vdc e Poe (IEE 802.3af); Consumo máximo de 4W. Referência: Bosch, Panasonic, Pelco ou similar. CÂMERA IP MEGAPIXEL TUBULAR COLORIDA TIPO FIXA ÁREA INTERNA A câmera IP deverá possuir as seguintes características: Câmera com CCD, MOS ou CMOS de 1/3 com Progressive Scan ; Possuir resolução Megapixel HD (720p proporção 16:9) Sensibilidade de 0.8 Lux Color, 0.4 Lux Preto e Branco em F2.2 com sensibilidade eletrônica desabilitada; Possuir lente integrada de 3.5mm Possuir as compressões JPEG e H.264; Processamento digital de sinal; Deverá possuir as seguintes resoluções: o Formato 4: x960, 640x480 e 320x240 o Formato 16: x720, 640x360, 320x180 Taxa de transferência de 30fps na resolução de 1.280x960; Modo de transmissão em H.264: bit rate constante ou prioridade de frame rate; Modo de transmissão em JPEG: PULL ou PUSH; Na compressão H.264, deverá possuir os tipos de transmissão UNICAST e MULTICAST; Permitir conexões simultâneas de no mínimo 13 usuários; Função Day/Night, com opções para modo automático ou desabilitado; Função de correção de áreas escuras, que permita a visualização de objetos e em áreas escuras, sem prejudicar a parte clara da imagem; Dois níveis de redução digital de ruído (DNR); Reprodução de cores através de filtro primário de RGB; Sensibilidade eletrônica automática de no mínimo 16 vezes; Modos de controle de iluminação interno e ELC;
18 18 Função de detecção digital de movimento com 4 áreas programáveis, 15 níveis de sensibilidade e 10 níveis de tamanho de detecção; Função zona de privacidade, permitindo a configuração de no mínimo 2 zonas privativas na imagem; Zoom eletrônico de 8x; Permitir a configuração de um título de no mínimo 16 caracteres Priorização de streams: uma stream de vídeo pode ser priorizada, mantendo a taxa de frames mesmo quando múltiplos gravadores ou clientes estão acessando a câmera; Ajuste de balanço de branco com as opções AWC (variando de a K) e ATW (variando de a 6.000K); Possuir interface de rede (10Base-T/100Base-TX) para monitoramento remoto via PC; Suportar os métodos de endereçamento IPv4 e IPv6; Em IPV4, suportar os protocolos: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP; Em IPV6, suportar os protocolos IPV6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP; Multi-telas: permitir que imagens de 16 câmeras possam ser visualizadas na mesma tela do web browser; Compatibilidade com sistema de nomes e domínios dinâmicos (DDNS); Possuir obturador com velocidade entre 1/30 e 1/ Permitir o ajuste de consumo de banda de rede, com as opções 64, 128, 256, 384, 512, 1.024, 2.048, 4.096, 8192 kbps ou Ilimitado. Função FTP que permita o envio de imagens de forma periódica ou nos eventos de alarme; Registrar até 100 eventos (logs de sistema) O fabricante deverá disponibilizar, se solicitado, a documentação de comandos CGI da câmera para integração com softwares de terceiros; O fabricante deverá possuir pelo menos 5 (cinco) assistências técnicas credenciadas, em diferentes estados do território nacional; Alimentação de 12Vdc e PoE (IEE 802.3af); Consumo máximo de 220mA. Referência: Bosch, Panasonic, Pelco ou similar. CAIXAS DE PROTEÇÃO DAS CAMERAS FIXAS As caixas de proteção deverão ser adequadas para os ambientes de instalação das câmeras, sejam eles internos ou externos, possuindo grau de proteção IP64 ou IP66, respectivamente; As caixas deverão ser de alumínio anodizado ou em chapa de aço com pintura eletrostática; Todas as caixas externas deverão ser apropriadas para instalação ao tempo; Possuir vidro de proteção na parte frontal, com desembaçador quando em uso externo; Os suportes de fixação das caixas deverão ser adaptáveis às estruturas onde serão instalados e permitir o ajuste da posição da câmera, visando à otimização do local de foco. Deverão ser metálicos com articulação de 360 na direção horizontal e 90 na direção vertical. Referência: Bosch, Panasonic, Pelco ou similar. GRAVADORES DE REDE PARA VÍDEO EM FORMATO DIGITAL 64 câmeras Os Gravadores de Vídeo IP de 64 câmeras deverão possuir no mínimo as seguintes características: Gravador NVR standalone com sistema operacional proprietário;
19 Visando a padronização e facilidade de gerenciamento, o NVR e as câmeras deverão ser do mesmo fabricante; Deverá gravar até 64 câmeras IP simultaneamente; Compatibilidade com as compressões JPEG, MPEG-4 e H.264. Compatibilidade com câmeras Megapixel; Taxa de gravação de quadros por segundo; Possuir throughput de no mínimo 190 Mbps; Possuir os seguintes métodos de gravação: manual, agendado, por eventos e emergência; O método agendado deve permitir a criação de 7 (sete) programas de gravação por câmera e a possibilidade de 5 agendamentos por dia; Permitir nas câmeras móveis os controles de Pan, Tilt, Zoom, Foco, Brilho e Posição de Preset; Gravar áudio na qualidade mínima de 30Kbps, utilizando codec G.726 ADPCM; Permitir a criação de 7 grupos de câmeras; Deverá permitir a criação de título por câmera, com no mínimo de 15 caracteres; A função de reprodução de imagens gravadas deverá permitir a busca de imagens por data e hora e também permitir o acesso aos últimos 5 minutos antecedentes ao final da gravação; Visualização de imagem através de tela cheia ou seqüenciamento de multi-telas com 4 imagens. Possuir filtro de busca por data e hora, eventos e câmera; O NVR deverá ser compatível com o método de gravação por detecção de movimento. Visando um melhor desempenho do sistema, a detecção de movimento deverá ser processada pelas câmeras. Deverá possuir zoom digital de 2x e 4x nas imagens de monitoração e reprodução; Permitir o download de imagens gravadas para um computador; Deverá possuir no mínimo de 30 entradas físicas de alarmes, Deverá possuir as seguintes ações em caso de alarme: gravação por eventos, notificação por , mensagem de alarme, posicionamento de câmera, transferência de imagens por FTP, acionamento de saída de alarme, aviso sonoro e aviso por led. Pré-evento de 14 minutos; Possuir interface de 1000Base-T para conexão com as câmeras da rede; Possuir interface de 100Base-TX para conexão com os clientes de monitoramento; Permitir o acesso simultâneo de no mínimo 15 clientes de monitoramento; Deverá possuir uma função que permita com que as imagens gravadas nas memórias SD instaladas nas câmeras possam ser transferidas para o NVR automaticamente; Deverá possuir interface intuitiva de fácil operação; Permitir o registro de no mínimo 30 usuários, com 4 níveis de acesso Possuir autenticação por host O NVR deverá permitir a criptografia dos dados armazenados em disco; Deverá possuir no mínimo 9 slots internos para conexão de HDs do tipo SATA; Os HDs SATA deverão ser instalados em Canisters (suportes para HDs) que farão a conexão com o gravador NDR. A empresa contratada deverá fornecer 09 (nove) canisters; O NVR deverá ser compatível com acessórios externos (do mesmo fabricante do NVR) que permita a expansão do espaço de armazenamento. Mínimo de 40TB. O NVR deverá permitir a remoção de HDs sem interromper a gravação, desde que o HD a ser removido não esteja sendo utilizado para gravação/reprodução; Capacidade mínima de 8TB de armazenamento interno; Deverá possuir compatibilidade com os métodos de armazenamento RAID5/6; 19
20 20 O NVR deverá registrar os eventos relacionados a acesso de operadores, erros de rede e eventos de alarme; Deverá possuir os seguintes protocolos de rede: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP e RTP; Alimentação 120 VCA; Temperatura de operação de +6 C ~ +40 C; Consumo máximo de 200W; Certificação UL, FCC. Referência: Bosch, Panasonic, Pelco ou similar. GRAVADORES DE REDE PARA VÍDEO EM FORMATO DIGITAL 16 câmeras Os Gravadores de Vídeo IP de 16 câmeras deverão possuir no mínimo as seguintes características: Suportar fluxos de vídeo H.264, MPEG-4 e JPEG; - Permitir a visualização e gravação de 16 câmeras IP; - Possuir assistente de configuração e realizar a detecção automática de câmeras IP instaladas na rede; - Exibir uma referência de dias de gravação, baseada na resolução, qualidade de imagem e capacidade de disco; - Operação simples através de mouse sem a necessidade de uso de computador; - Busca de imagens intuitiva através de calendário e linha de tempo; - Exibir 16 câmeras simultâneas no monitoramento; - Suportar resolução Full HD na saída HDMI; - Possuir a função de reconhecimento de faces, comparando uma face monitorada com faces previamente registradas no equipamento; - Notificar a identificação de face através de um alarme sonoro e/ou ; - Possuir os seguintes controles de câmera móvel: pan/tilt, zoom, foco, brilho, posição de preset, e modo automático; - Permitir a gravação de áudio das câmeras IP no formato G.726 (ADPCM) em 32kbps; - Possuir controle de reprodução de imagens que permita saltar para uma data e hora específica; - Possuir controle de reprodução de imagens que permita saltar para um ponto específico que antecede 30 segundos ao término da gravação; - Permitir gravação agendada ou por eventos com pré e pós alarme de 15 segundos; - Permitir a busca de imagens gravadas através de data e hora, por eventos, por câmera ou linha de tempo; - Permitir o download de imagens gravadas através de um computador; - Possuir interface de rede 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T para gravação e acesso remoto; - Permitir o acesso simultâneo de 02 (dois) clientes remotos; - Suportar a utilização de 2 HDs do tipo Serial ATA; - Permitir o registro de 16 (dezesseis) usuários com 3 (três) níveis de acesso; - Suportar as resoluções de gravação de 1.280x960, 640x480 e 320x240; - Permitir a gravação de 30fps por câmera (480fps total); - Permitir a exportação de imagens gravadas para cartão de memória do tipo SD/SDHC; - Permitir criar um título para as câmeras com 14 caracteres; - Possuir zoom digital de 8x; - Registrar 900 logs de erro e 700 logs de eventos; - Possuir 09 (nove) entradas de alarme;
CADERNO DE ENCARGOS M E M O R I A L D E S C R I T I V O E S P E C I F I C A Ç Õ E S T É C N I C A S C R I T É R I O D E M E D I Ç Ã O CIRCUITO INTERNO DE TV, TELEVISÃO E SONORIZAÇÃO. COREN CONSELHO REGIONAL
CONSIDERAÇÕES GERAIS...
INDICE 1. OBJETIVO 1 2. CONSIDERAÇÕES GERAIS... 1 3. REDE ELÉTRICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS... 1 3.1. Padrão de Entrada de Energia... 1 3.2. Quadros de Distribuição... 2 3.3. Quadros ou Painéis de Controle...