Maria Júlia Lemos Vilaverde
1 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS AULA 04 Prof. Guilherme Nanni 7º Semestre Engenharia civil
2 CONTEÚDO DA AULA PRESSÕES MÍNIMAS E MÁXIMAS PRESSÃO ESTÁTICA, DINÂMICA E DE SERVIÇO PERDA DE CARGA NAS TUBULAÇÕES
3 PRESSÕES MÍNIMAS E MÁXIMAS Nas instalações prediais, consideram-se três tipos de pressão: ESTÁTICA: pressão nos tubos com a água parada; DINÂMICA: pressão com a água em movimento; PRESSÃO DE SERVIÇO: pressão máxima que se pode aplicar a um tubo, conexão, válvula ou outro dispositivo, quando em uso normal. Unidade: kgf/cm², m.c.a., kpa 1 kgf/cm² = 10 m.c.a. 1 kpa = 0,10 m.c.a.
4 PRESSÃO ESTÁTICA Em uma instalação predial de água fria, em qualquer ponto, a pressão estática máxima não deve ultrapassar 40 m.c.a. (NBR 5626) A diferença entre a altura do reservatório superior e o ponto mais baixo da instalação predial não deve ser maior que 40 metros. Uma pressão acima desse valor ocasionará ruído, golpe de aríete e manutenção constante nas instalações.
5 PRESSÃO ESTÁTICA
6 PRESSÃO DINÂMICA O valor da pressão estática menos as perdas de cargas distribuídas e localizadas corresponde ao valor da pressão dinâmica. Em qualquer ponto da rede predial de distribuição, a pressão da água em regime de escoamento não deve ser inferior a 0,50 m.c.a. (NBR 5626) Esse valor visa a impedir que o ponto crítico da rede de distribuição, geralmente o ponto de encontro entre o barrilete e a coluna de distribuição, possa obter pressão negativa.
7 PRESSÃO DINÂMICA Por outro lado, uma pressão excessiva na peça de utilização tende a aumentar desnecessariamente o consumo de água. Portanto, em condições dinâmicas, os valores das pressões nessas peças devem ser controlados, para resultarem próximos aos mínimos necessários.
8 PRESSÃO DINÂMICA Para que as peças de utilização tenham um funcionamento perfeito, a pressão da água nos pontos de utilização (pressão dinâmica) não deve ser inferior a 1 m.c.a., com exceção do ponto da caixa de descarga, onde a pressão pode ser menor, até um mínimo de 0,50 m.c.a. O fabricante deve definir os valores limites da pressão dinâmica para as peças de utilização de sua produção, respeitando sempre as normas específicas.
9 PRESSÃO DINÂMICA
10 PRESSÃO DE SERVIÇO O fechamento de qualquer peça de utilização não pode provocar sobrepressão em qualquer ponto da instalação que seja maior que 20 m.c.a. acima da pressão estática nesse ponto. (NBR 5626) Isso significa que a pressão de serviço não deve ultrapassar a 60 m.c.a., pois é o resultado da máxima pressão estática (40 m.c.a.) somada à máxima sobrepressão (20 m.c.a.).
11 DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE PRESSÃO Atualmente, existem no mercado dispositivos que elevam ou reduzem a pressão da água nas canalizações: Quando falta pressão na rede: PRESSURIZADOR Quando a pressão é elevada (acima de 40 m.c.a): VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO
12 DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE PRESSÃO PRESSURIZADOR São encontrados em diversos modelos no mercado e podem ser utilizados: em residências, apartamentos, hotéis, hospitais, restaurantes, indústrias (alimentar máquinas, equipamentos dispensando a construção de torres para caixad água). Localizado o mais distante possível de locais onde é necessário silêncio (dormitórios, escritórios, salas de reunião): RUÍDOS, VIBRAÇÃO.
13 DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE PRESSÃO PRESSURIZADOR
14 DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE PRESSÃO VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO Em edifícios com mais de 40 m de altura (normalmente com mais de 13 pavimentos). Reduzem a pressão da rede hidráulica a valores especificados em projeto. Em geral, os edifícios possuem uma estação central de redutores de pressão, com dois equipamentos de grande porte instalados (de 2 a 3 ).
15 DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE PRESSÃO VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO
16 DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE PRESSÃO VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO
17 DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE PRESSÃO VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO A válvula redutora de pressão (VRP) pode ser instalada a meia altura do prédio ou no subsolo. Para prédios que adotam a medição individualizada de água, pode ser instalado um redutor de pressão, de menor porte, para limitar e regular a entrada de água nos vários pavimentos do edifício, a fim de que cada apartamento receba a água com pressão adequada (1 kgf/cm2 ou 10 m.c.a.).
18 DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE PRESSÃO
19 DISPOSITIVOS CONTROLADORES DE PRESSÃO
20 VELOCIDADE MÁXIMA ÁGUA V 3 m/s (NBR 5626) Evitar ruído desagradável na tubulação devido à vibração das paredes ocasionada pela ação do escoamento da água.
21 PERDA DE CARGA NAS CANALIZAÇÕES Quando um fluido escoa, existe um movimento relativo entre suas partículas, resultando daí um atrito entre elas. Essa energia é dissipada sob a forma de calor. Perda de carga em uma canalização pode ser entendida como a diferença entre a energia inicial e a energia final de um líquido, quando ele flui em uma canalização de um ponto ao outro.
22 PERDA DE CARGA NAS CANALIZAÇÕES DISTRIBUÍDAS: (ocasionadas pelo movimento da água na tubulação) LOCALIZADAS: (ocasionadas por conexões, válvulas, registros etc.). Dois fatores são determinantes para que ocorra uma maior ou menor perda de carga: a viscosidade e a turbulência.
23 PERDA DE CARGA NAS CANALIZAÇÕES Maior comprimento de tubos Maior número de conexões Tubos mais rugosos Menores diâmetros Maiores atritos e choques e maiores perdas de carga.
24 PERDA DE CARGA NAS CANALIZAÇÕES
25 PERDA DE CARGA NAS CANALIZAÇÕES Para calcular o valor da perda de carga nos tubos, recomenda-se utilizar a equação universal, obtendo-se os valores das rugosidades junto aos fabricantes dos tubos. (NBR 5626) h = f L D U² 2 g L: comprimento da tubulação; D: diâmetro do conduto; U: velocidade do escoamento; g: aceleração local da gravidade; f: fator de perda de carga ou fator de atrito.
26 PERDA DE CARGA NAS CANALIZAÇÕES Na falta dessas informações podem ser utilizadas as expressões de Fair-Whipple-Hsiao. (NBR 5626) Para tubos RUGOSOS (tubos de aço carbono, galvanizado ou não): J = 20, Q 1,88 d 4,88 Para tubos LISOS (tubos de plástico, cobre ou liga de cobre): J = 8, Q 1,75 d 4,75
27 PERDA DE CARGA NAS CANALIZAÇÕES J: perda de carga unitária, em m.c.a por metro; Q: vazão estimada na seção considerada, em litros por segundo; d: diâmetro interno do tubo, em milímetros. As perdas localizadas, ocorridas nas conexões, registros etc. são obtidas através da Tabela de Perda de Carga Localizada da NBR 5626 que fornece as perdas localizadas, diretamente em comprimento equivalente de canalização.
31 PERDA DE CARGA NAS CANALIZAÇÕES A perda de carga total do sistema será a somatória das perdas distribuídas e localizadas. Para calcular a pressão dinâmica em qualquer ponto da instalação, utiliza-se a seguinte fórmula: Pd = Pe hf Pd: pressão dinâmica Pe: pressão estática hf: perda de carga total