ESTABILIZADOR TRIFÁSICO MP COM SENSORES DE ALTA E BAIXA FALTA DE FASE E TRANSFORMADOR ISOLADOR – LINHA REG TRI TI S De 4,5KVA Á 10KVA | Safe Tecnologia Eletrônica Ltda
ESTABILIZADOR TRIFÁSICO MP COM SENSORES DE ALTA E BAIXA FALTA DE FASE E TRANSFORMADOR ISOLADOR – LINHA REG TRI TI S De 4,5KVA Á 10KVA
Variação na saida: 3% (8taps)
ESTABILIZADOR CONDICIONADOR DE TENSÃO ALTERNADA TRIFÁSICO, COMPACTO DE DESIGN MODERNO TOTALMENTE MICROPROCESSADO. É O ÚNICO COM ENTRADA GRADATIVA E QUE FORNECE TENSÃO PURA, LIMPA E ESTÁVEL DENTRO DE ESTREITA FAIXA DE VARIAÇÃO, NÃO INTRODUZINDO QUALQUER DEFORMAÇÃO NA FORMA DE ONDA SENOIDAL. FOI ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA A ALIMENTAÇÃO DE MÁQUINAS QUE TEÊM COMO TENSÃO DE ENTRADA NA FAIXA ENTRE 110Vca E 127Vca MONOFÁSICA NOMINAIS E/OU ENTRE 208Vca E 240Vca BIFÁSICA OU TRIFÁSICA NOMINAIS, EM ESPECIAL MICROCOMPUTADORES, CONTROLADORES DE PROCESSO, ETC E EM TODAS AS APLICAÇÕES EM QUE O FORNECIMENTO ESTÁVEL E A QUALIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA SÃO FUNDAMENTAIS PARA A OPERAÇÃO CORRETA E SEGURA DO SISTEMA.
TENSÃO DE ENTRADA => 220Vca TRIFÁSICO F,F,F,T OU 380Vca TRIFÁSICO F,F,F,T.
TENSÃO DE SAÍDA => 127Vca ENTRE FASES E NEUTRO, 220Vca ENTRE FASES (F,F,F,N,T LIGADO EM ESTRELA).
POTÊNCIA MÁX EM SOBRECARGA=> 200%.
REGULAÇÃO ESTÁTICA => ±3% OU ±5% REGULAÇÃO INDEPENDENTE POR FASE.
Sensores: Sobretensão=> SAÍDA A +5% OU +12%.
Subtensão => SAÍDA A -5% OU -12%
Circuito de Controle individual por Fase com MICROPROCESSADOR com tecnologia RISK.
– TRANSFORMADORES ISOLADORES INDEPENDENTES POR FASE.
– TRANSFORMADORES ISOLADORES C/ BLINDAGEM ELETROSTÁTICA.
– SENSORES DE TENSÃO ALTA E BAIXA E FALTA DE FASE.
-O equipamento possui no painel 3 leds bicolores verde/vermelho sinalizando a situação individual de cada uma das 3 fases e um led vermelho sinalizando saída anormal.
10Kva, 4, 5Kva, alta, baixa, estabilizador, falta de fase, isolador, reg tri s, sensor, transformador, trifásico