Cabo para Média Tensão HEPR | Conduspar Condutores Elétricos LTDA
Cabo para Média Tensão HEPR
Os cabos de média tensão Conduspar, fabricados através de catenária e processo de tríplice extrusão, garantem ao produto máxima qualidade e confiabilidade para circuitos de entrada/distribuição de energia. Para classe de tensão até 35 kV, com isolamento em material termofixo de borracha HEPR (NBR 6251), cobertura com as opções de PVC-ST2 sem chumbo, antichama, PE de alta densidade (ST-7) ou HFFR. Para instalação em eletroduto em canaleta fechada, eletroduto aparente, canaleta fechada ou ventilada, bandeja ou leito (NBR 14.039).
Características Construtivas
Condutor em cobre ou alumínio, classe 2, compactado (NBR NM 280), com opção de bloqueio contra penetração longitudinal e transversal de água. Blindagem do condutor em material semicondutor. Isolamento em termofixo
de borracha de Etileno Propileno de alto módulo, HEPR, classe térmica 90°C. Blindagem da isolação em material semicondutor de fácil remoção e em fios de cobre nu, aplicados helicoidalmente, com seção padrão de 6 mm2. Outras seções de blindagem disponíveis conforme necessidade do projeto.
Opções de cobertura: PVC ST-2, PE de alta densidade ST-7 (instalações tipo AD7 ou AD8) ou Poliolefínico Não Halogenado antichama (HFFR)
Tensão de Isolamento
NBR NM 280 – Condutores de cabos isolados.
NBR 7286 – Cabos de potência com isolação sólida extrudada de borracha etileno-propileno (EPR) para tensões de 1 KV a 35 kV.
NBR 6251 – Cabos de potência com isolação extrudada para tensões de 1kV/35kV – Requisitos construtivos