Prof. Isanonio: TIPOS DE ELEMENTOS PARA ATERRAMENTO
Apostilas, textos, exercícios, material utilizado em diversos cursos.
A haste pode ser encontrada em vários tamanhos e diâmetros . O mais comum é a haste de 2,5 m por 0,5 polegada de diâmetro. Não é raro , porém, encontrarmos hastes com 4,0 m de comprimento por 1 polegada de diâmetro. Cabe lembrar que, quanto maior a haste , mais riscos corremos de atingir dutos subterrâneos (telefonia , gás , etc...) na hora da sua instalação. Normalmente , quando não conseguimos uma boa resistência de terra (menor que 10 Ω) , agrupamos mais de uma barra em paralelo . Quanto à haste , podemos encontrar no mercado dois tipos básicos: Copperweld (haste com alma de aço revestida de cobre) e Cantoneira (trata-se de uma cantoneira de ferro zincada , ou de alumínio) .
A malha de aterramento é indicada para locais cujo solo seja extremamente seco. Esse tipo de eletrodo de aterramento, normalmente, é instala do antes da montagem do contra-piso do prédio, e se estende por quase toda a área da construção. A malha de aterramento é feita de cobre, e sua "janela" interna pode variar de tamanho dependendo da aplicação, porém a mais comum está mostrada na figura 1 .
Muitas instalações utilizam as ferragens da estrutura da construção como eletrodo de aterramento elétrico. (figura 2).
PROBLEMAS COM ATERRAMENTO ELÉTRICO LIGADO AO "PÁRA – RAIOS"
Notem pela figura 3, que temos um exemplo de uma malha de terra ligada ao pára – raios , e também aos demais equipamentos eletroeletrônicos. Essa é uma prática que de vemos evitar ao máximo, pois nunca podemos prever a magnitude da potência que um raio pode atingir. Dependendo das condições, o fio terra poderá não ser suficiente para absorver toda a energia, e os equipamentos que estão junto a ele podem sofrer o impacto (figura 4) .
Um aterramento elétrico é considerado satisfatório quando sua resistência encontra-se abaixo dos 10 Ω. Quando não conseguimos esse valor, podemos mudar o número ou o tipo de letrodo de aterramento. No caso de haste, podemos mudá-la para canaleta (onde a área de contato como solo é maior) , ou ainda agruparmos mais de uma barra para o mesmo terra. Caso isso não seja suficiente, podemos pensar em uma malha de aterramento. Mas imaginem um solo tão seco que, mesmo com todas essas técnicas, ainda não seja possível chegar-se aos 10 Ω. Nesse caso a única alternativa é o tratamento químico do solo. O tratamento do solo tem como objetivo alterar sua constituição química, aumentando o teor de água e sal e, consequentemente, melhorando sua condutividade. O tratamento químico deve ser o ultimo recurso, visto que sua durabilidade não é indeterminada. O produto mais utilizado para esse tratamento é o Erico - gel , e os passos para essa técnica são os seguintes :
1º passo : Cavar um buraco com aproximadamente 50 cm de diâmetro, por 50 cm de profundidade ao redorda haste.
Podemos encontrar no mercado outros tipos de produtos para o tratamento químico (Bentonita , Earthron , etc.), porém o Erico – gel é um dos mais modernos. Suas principais características são: Ph alcalino (não corrosivo), baixa resistividade elétrica, não é tóxico, não é solúvel em água (retém a água no local da haste).
Ter uma boa haste ou um solo favorável não basta para termos um bom aterramento elétrico. As conexões da haste com os cabos de terra , bem como a bitola do cabo terra também contribuem muito para a resistência total de aterramento. No que se refere à bitola do fio terra , ela deve ser a maior possível. Temos abaixo uma regra prática que evita desperdícios, e garante um bom aterramento.
Sf < 35 mm² → St = 16 mm²
Sf ≥ 35 mm² → St = 0,5 Sf
Notem que para diâmetros inferiores a 35 mm² para as fases , temos o fio terra de 16 mm² . Já para diâmetros iguais ou acima de 35 mm², o fio terra deverá ter seção transversal igual à metade da seção dos cabos de alimentação.
Quanto à conexões , devemos optar em 1º lugar pela fixação por solda do fio terra à haste . Isso evita o aumento da resistência do terra por oxidação de contato . Caso isso não seja possível, poderemos utilizar anéis de fixação com parafusos. Nesse caso porém , é conveniente que a conexão fique sobre o solo , e dentro de uma caixa de inspeção.
Embora o aterramento elétrico seja um assunto extremamente vasto e complexo , acredito ter fornecido, através desse artigo , elementos suficientes para que o leitor possacompreender melhor, e até mesmo construir, seu próprio sistema de aterramento. Lembre – se , porém , que o aterra mento está normalizado pela ABNT através da NBR 5410. É aconselhável , antes de executar qualquer trabalho em baixa tensão , ler atentamente essa norma.
Postado por Prof. Isanonio às 02:35
Carlos Hirano 13 de março de 2015 12:16
Gostei , muito bom material.
Prof. Isanonio 30 de outubro de 2015 04:00
Camila Patrocinio 17 de novembro de 2015 17:16
Camila Patrocinio 17 de novembro de 2015 17:18
Quem quer fazer da um jeito, quem não quer fazer d...
EXERCÍCIOS SOBRE FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉTRICAS...
Prof. Isanonio
EXERCÍCIOS SOBRE FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉTRICAS
EXERCÍCIOS SOBRE FUNDAMENTOS DE MÁQUINAS ELÉTRICAS a) Defina campo girante e suas funções. b) Como age o campo girante nos enrolam...
CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA II -- a) Defina campo girante e suas funções. r.: é o campo magnético formado pelo est...
Excelente aula de eletricidade basica, bem explicada e vale a pena assistir, muito completa e explicativa: http://www.youtube.com/watch?v=Vj...
MOTORES ELÉTRICOS Os motores monofásicos de fase auxiliar são um dos vários tipos de motores monofásicos existentes. Utilizados principalmen...
As características químicas do solo (teor de água , quantidade de sais , etc...) influem diretamente sobre o modo como escolhemos o elet...
Maquinas elétricas girantes(II)
1) CONCEITOS ELEMENTARES As máquinas elétricas rotativas são equipamentos destinados a converter energia mecânica em energia elétrica, ou...
Maquinas Elétricas Girantes
INTRODUÇÃO Máquinas elétricas são máquinas destinadas a transformar a energia elétrica em energia mecânica e vice-versa. Como vimos anterior...
Questões de maquinas elétricas e automação
1 - A que devemos o fato de o estator ser constituído de aço laminado? r.: reduzir ao mínimo as perdas por correntes parasitas e histerese...