Barryflex man H05VV-F (FVV) | Miguélez - Cabos Eléctricos
Você está em: Início | Catálogo | Barryflex-man H05VV-F
EN 50525-2-11, IEC 60227-5 (CONSTRUÇÃO E ENSAIOS)
Condutor de cobre electrolítico recozido flexível classe 5,apto para usos móveis (EN 60228 / IEC 60228).
Isolação de Policloreto de vinilo (PVC) de PVC tipo TI2 (EN 50363-3)
Bainha exterior de Policloreto de vinilo (PVC) tipo TM 2 (EN 50363-4-1)
Apresentam-se em formações multipolares de 2 a 5 fases isoladas, dependendo das necessidades da instalação (s=0,75/1/1,5/2,5 mm2).
Flexibilidade: A utilização do condutor de cobre flexível formando uma fileira de vários fios muito finos em combinação com o isolamento e bainha de PVC dotam estes cabos de excepcionais índices de flexibilidade
Apto para usos móveis: A norma EN 50565 classifica-o como apto para usos móveis , extra-ligeiros, ligeiros e ordinários inclusive expostostemporariamente á intempérie.
Apto para o uso em presença da água: Condição de uso AD2 (Probabilidade de gotas caindo verticalmente) segundo norma EN 50565.
Apto para o uso em presença de sustâncias corrosivas ou contaminantes: Condição de uso AF3 (sujeito de forma intermitente ou acidental a substâncias corrosivas ou contaminantes) segundo norma EN 50565
• DoP: ME05VVF
H05VV-F em "locais domésticos, cozinhas, escritórios; para aparelhos domésticos, inclusivé os que estejam em locais húmidos; paraesforços mecânicos médios( p.e. máquinas de lavar, centrifugadoras e frigoríficos)." (EN 50565).Podem usar-se para aparelhos de cozinhar e de aquecimento sempre que não haja risco de contacto com partes quentes, e que não estejam submetidas a radiações..... Inadequados para utilização permanente á intempérie, em oficinas industriais ou agrícolas ou para a alimentação de ferramentas portáteis não domésticas.