RTUD, RTWD, RTHD, RTHE
Faixa de capacidade: 80 a 450 toneladas, 60 Hz; 60 a 450 toneladas, 50 Hz
Refrigerante: R-134a ou R-513A
Melhor eficiência de carga total: 0,6200 kW / toneladas (em condições AHRI)
Melhor eficiência de carga parcial: 0,4800 kW / toneladas
Tipo de Compressor: Rotativo Helicoidal
Variação do controle de temperatura de precisão de +/- 0,5 ° F (0,3 ° C)
Flexibilidade única para recuperação de calor ou aplicações de resfriamento a seco
Os níveis de eficiência atendem ou excedem as diretrizes ASHRAE® 90.1
Simples de instalar e altamente confiável
Os chillers rotativos helicoidais da Série R® oferecem fácil instalação, flexibilidade de aplicação, alta confiabilidade e eficiência energética otimizada devido ao seu design de compressor de acionamento direto que usa menos peças móveis do que os compressores de engrenagem.
Os chillers da Série R são adequados exclusivamente para aplicações industriais e comerciais que requerem controle de temperatura preciso, ao mesmo tempo que eliminam a necessidade de tanques tampão caros.
Seu compressor de descarga infinita, ampla faixa de temperatura operacional, válvula de expansão eletrônica e temporizadores anti-reciclagem curtos fornecem flexibilidade para quase qualquer sistema de aquecimento e resfriamento de alto desempenho.
Esses chillers são projetados para operar com refrigerante R-134a ou R-513A - um refrigerante não inflamável de próxima geração que oferece a mesma capacidade com um GWP 55% menor.
O tamanho compacto reduz os desafios de instalação
A substituição do chiller é mais rápida, barata e menos disruptiva devido ao tamanho compacto do chiller, que se encaixa na maioria das salas mecânicas existentes sem exigir espaço adicional ou rasgos de parede. A maioria das unidades pode passar por uma abertura de porta padrão e ambas as conexões de energia de ponto único e duplo podem aproveitar a fiação existente.