Melhores Tipo Quadrado Torre De Resfriamento De Circuito Fechado,tipo Quadrado Torre De Resfriamento De Circuito Fechado Fornecedores,fabricantes
>tipo quadrado torre de resfriamento de circuito fechado
Tipo Quadrado Contra-fluxo Torre de Resfriamento Circui Fechado
A torre de resfriamento adota estrutura de aço e estrutura de plástico reforçado com fibra de vidro, e é equipado com recuperação de energia tipo FRP cilindro de ar de baixa resistência de alta eficiência de enchimento retardante de chama de alta eficiência, ventilador de alta eficiência, baixa resistência de alta eficiência coletor de água.
O produto pode reduzir o consumo de energia do resfriador, economizar energia, garantir a operação eficiente do resfriador e é adequado para vários climas. Pequeno em tamanho, baixo em altura, leve em peso, bonito na aparência, compacto em estrutura e leve em altura, especialmente adequado para instalação em interiores e varandas onde a altura estreita do local é restrita, e o efeito de resfriamento é bom e o ruído de funcionamento é baixo.
Diferença entre torre de resfriamento de circuito fechado de tipo quadrado de fluxo cruzado e Torre de resfriamento aberta tradicional
Tipo quadrado de fluxo de fluxo cruzado de circuito fechado torre de resfriamento princípio de funcionamento
O fluido de trabalho (água, óleo ou outro líquido) flui no relógio da bobina, a parede externa da bobina é envolvida pela água de pulverização, o calor do fluido é transmitido através da parede do tubo e o calor saturado e úmido o ar é formado com a água e o ar, e o calor é descarregado na atmosfera pelo ventilador. As peças são bloqueadas e pulverizadas de volta para a pia, e o consumo é muito pequeno. A água pulverizada reduz a temperatura da água através do material de dissipação de calor do PVC durante o processo de circulação, e flui na mesma direção que o ar fresco. A bobina depende principalmente do modo de condução de calor sensível. Uma característica importante do princípio é a máxima supressão possível da formação de incrustações na parede externa da bobina.
Torre de resfriamento fechada de contra-fluxo quadrada Características :
1. estrutura compacta:
A torre de resfriamento de contra-fluxo tem um estrutura, e tem mais disposição da área de dissipação de calor da bobina do que o fluxo composto. É mais adequado para projetos de resfriamento a baixa temperatura com pequena diferença de temperatura. Devido à rica fabricação e experiência de engenharia de mercado a longo prazo, está em constante mudança. Digite, salve mais espaço para aumentar a área de dissipação de calor, reduzir o espaço Além da produção de micro-torres, o mínimo é de apenas 5 t / h de resfriamento.
2, disponível para equipamentos auxiliares
Para alguns pequenos projetos de torre de resfriamento, conecte a pequena torre de resfriamento de contra-fluxo com a água circulante bomba, circulando tanque de água e sistema de controle para formar um modelo integral, o que é conveniente para os usuários usarem o produto. Para detalhes, por favor consulte os parâmetros da pequena unidade de torre de resfriamento. mesa.
3, o escopo de uso
Adequado para baixa temperatura ou baixa Fluidos de diferença de temperatura em fluidos de refrigeração
4. desidratador de alta eficiência (água defletor) O desidratador de alta eficiência é um componente padrão do Torre de resfriamento em circuito fechado de contracorrente. Pode fazer a taxa de fluxo de água menor que 0,001%. Portanto, a torre de resfriamento pode ser instalada em áreas sensível à névoa de água.
O desidratador é feito de material de PVC resistente à corrosão, que é instalado na unidade dentro e é fácil de desmontar, de modo a reparar o sistema de água de pulverização interna e outros componentes.
5, grade de estilo de entrada eficiente e sua dupla design de canal
A torre de resfriamento do contrafluxo é feita de PVC internamente corroído e seu design de canal duplo evita salpicos e reduz a possibilidade de formação de algas no interior da unidade. A grade de entrada em torno da pia fecha completamente a pia inteira, impedindo a luz solar direta de iluminar o interior da unidade, impedindo o crescimento de algas, reduzindo as necessidades de tratamento de água e reduzindo os custos de manutenção. No mesmo tempo, a grade de entrada também tem as características de baixa resistência do ar, e a queda de pressão da água pode reduzir o consumo de ventilação e reduzir o custo de funcionamento do equipamento.
Na indústria fotovoltaica, a segurança dos sistemas de PCW de lingote para fornos de cristal único e fornos policristalinos é extremamente importante, de modo que a qualidade da água circulante é extremamente alta.
Equipamentos de alta velocidade na produção industrial geram calor. Esses resíduos de calor precisam ser drenados a tempo para evitar danos causados ​​por altas temperaturas, como a camisa de água do compressor de ar, resfriamento do molde inverso, resfriamento do transformador e resfriamento do revestimento de água do motor.
Aplicação na indústria de ar condicionado
O condensador evaporativo é usado na indústria de ar condicionado, e a temperatura e pressão de condensação são significativamente reduzidas. O sistema de ar condicionado de sala de sistema de bomba de calor de fonte de água
A segurança do equipamento que precisa ser resfriado no relógio da indústria metalúrgica é importante, então a qualidade da água da água circulante é extremamente alta, como o alto-forno que circula a água na fabricação de ferro, a biblioteca de cristal na fundição contínua, o forno de oxigênio no forno elétrico, etc. Água de alta refrigeração.
(1) Locais onde o escape ácido, poeira explosiva, fuligem severa e vapor excessivo de água devem ser evitados
(2) Colocado ao lado do edifício e deve ser mantido a uma distância suficiente da entrada de ar (05-3M, dependendo do modelo)
(3) Colocado na parede do poço, deve estar alerta para o retorno de ar quente causado pelo retorno de ar quente, circunstâncias especiais podem considerar o dispositivo de admissão de ar
(1) As válvulas de tubulação e bomba devem ser instaladas abaixo do nível de água de operação da torre de resfriamento para evitar transbordamento e inalação de ar.
(2) Ao considerar a localização do equipamento, deve haver cabeça de bomba suficiente, e a perda de pressão ao longo do caminho e a perda de pressão da bobina de resfriamento devem ser consideradas.
(3) A pressão flangeada da flange da interface do fluído é projetada para ser 1Mpa, todas as tubulações são consideradas para ganchos ou apoios
(1) O fluido a ser resfriado pelo resfriador de fluido deve ser compatível com a serpentina de resfriamento, caso contrário, causará corrosão ou explosão da bobina. Por exemplo, a amônia do refrigerante não é compatível com os tubos de cobre, e a água alcalina da salmoura não é compatível com tubos de aço carbono e tubos de cobre.
Resfriamento de fluidos especiais em algumas indústrias porque os fluidos não podem entrar em contato com o mundo externo. Por exemplo, resfriamento de óleo, esgoto, emulsão, etc., precisam usar o método de resfriamento fechado, o braço de troca de calor é geralmente do tipo caixa de tubo, para facilitar a manutenção.
Para torres de resfriamento fechadas com fechamento múltiplo, o número de torres de operação pode ser alterado
(1) Com a operação da torre de resfriamento fechada (resfriamento por evaporação), parte da água evapora, e os minerais e outras impurezas deixadas na água se acumulam no tanque de água, pois a qualidade da água deve ser verificada regularmente, e o esgoto é limpo regularmente. Bom controle da qualidade da água e prevenção de incrustações. A limpeza da pia é geralmente recomendada uma vez por semana no verão e uma vez a cada duas semanas no inverno.
(2) Requisitos de qualidade da água de aspersão: áreas com qualidade de água particularmente baixa devem ser tratadas com descontaminação (amaciamento) e recomenda-se o uso de aço inoxidável.
(4) Evaporação ≤ vazão 08% + taxa de liberação de água ≤ 0,1% + descarga de esgoto ≤ 03% = fluxo de circulação ≤ 1,2
O anticongelante do sistema de sprinklers precisa considerar um dos três métodos a seguir:
1. Ajuste o tanque de água de isolamento interno, o tanque de fluxo tem capacidade suficiente e toda a água de pulverização pode ser coletada e hidratada quando a máquina estiver parada.
2. Defina o aquecedor no tanque de pulverização, geralmente usando uma bobina de vapor aquecedor elétrico submerso para injeção de calor
3. Quando o sistema parar de funcionar, limpe a água de pulverização.
O sistema fechado do fluido é operado. O tubo de aço pode ser considerado como uma bobina de resfriamento. Pode ser totalmente fechado ou semi-fechado. O tubo de aço é usado como uma bobina a frio e deve ser totalmente vedado. O fluido é usado para reabastecer o fluido. O gás no tubo pode ser o mais alto da tubulação. Instale a válvula de escape automática no ponto. Quando a pressão do gás atingir o valor definido, a válvula abrirá automaticamente o gás. Também pode ser equipado com um dispositivo de escape manual.
A água circulante do sistema fechado pode ser água desmineralizada, água desmineralizada ou água condensada, etc. devido aos requisitos do processo de produção para a qualidade da água.
9, A bobina de resfriamento do problema anticongelante torre de resfriamento fechado (muito importante)
Quando a temperatura é baixa no inverno, a água circulante do sistema fechado não congelará, mesmo que a água circulante continue fluindo. Deve haver medidas adequadas de anticongelante. Geralmente, os dois métodos a seguir são os mais adequados:
(1) Mantenha a água circulante a uma certa carga de calor e assegure-se de que a temperatura da água de circulação não seja inferior a 7 ° C (a área quente não pode ser inferior a 3 ° C). Para garantir essa carga de calor, um aquecedor elétrico imerso pode geralmente ser instalado no sistema de tubulação. Ou injetor de calor de bobina a vapor (Figura 1: ajuste o aquecedor elétrico no tanque de água ou coloque o aquecedor auxiliar na tubulação como mostrado na Figura 2) enquanto mantém um pequeno fluxo de água circulante no sistema fechado.
(2) O método mais eficaz é injetar solução anticongelante, etilenoglicol ou propilenoglicol em um sistema fechado. A proporção do recheio é a seguinte.