Como devo conectar o fio terra da minha luminária? | Complex Solutions
Como devo conectar o fio terra da minha luminária?
Estou substituindo uma luminária em meu banheiro e tenho a seguinte configuração:
A caixa elétrica é de plástico
O fio que vem da fonte tem preto (quente), branco (neutro) e cobre (terra).
A luminária vem com um suporte de metal para fixação na caixa elétrica que tem um parafuso verde
A luminária tem fios preto, branco e cobre.
As instruções fornecidas com a luminária não me dão um exemplo de como conectá-la, se houver é um fio terra existente proveniente da alimentação. Ele apenas me diz para conectar o fio de cobre da luminária ao parafuso verde. Portanto, estou curioso para saber o que devo fazer com o aterramento do suprimento. Olhando online, minhas opções parecem ser estas:
Então eu acho que como a caixa elétrica é de plástico, devo apenas conectar o aterramento da fonte com o aterramento da luminária com a porca do fio. Preciso conectar os dois juntos com o parafuso de aterramento verde a luminária também, ou seria apenas se a caixa elétrica fosse de metal?
As instruções para a luminária são corretos apenas para uma caixa de metal. Se uma caixa de metal fosse usada, a própria caixa seria (deveria) ser aterrada. O suporte que segura a luz seria então conectado à caixa, o que tornaria o suporte aterrado. Por fim, o fio terra do acessório seria anexado ao suporte, aterrando o dispositivo.
No caso de uma caixa de plástico, a caixa não é aterrada. Todas as conexões de aterramento devem ser feitas conectando os fios de aterramento juntos r. Portanto, na sua situação, você está correto, "conectará o aterramento da fonte ao aterramento do dispositivo elétrico usando um conector giratório (ou outra conexão aprovada).
Mesmo caixas elétricas de plástico podem ter uma tira de metal para aterramento que se conecta aos receptores de parafuso de metal. Verifique primeiro.
Caso contrário, conecte o aterramento o painel ao aterramento do dispositivo elétrico com uma mareta (assim como os fios de alimentação) e gire o aterramento do dispositivo elétrico em torno do parafuso verde.
Embora não seja crítico conectar o fio terra do dispositivo elétrico ao aterramento aparafusar o suporte, é uma boa ideia. Sempre me certifico de que o fio terra seja mais curto do que os fios de alimentação, de modo que, se o dispositivo cair, ele seja interrompido pelo fio terra conectado ao suporte, em vez de forçando os fios de alimentação do painel.
Nunca vi uma caixa de plástico com uma tira de aterramento.
Sério? Pelo menos um pouco de t ele ' s que eu ' comprei; tem ' s cerca de 1/2 " de largura e corre de um orifício de parafuso ao longo das costas até o outro. Nunca pensei muito sobre isso e apenas presumi que fosse algo necessário.
Um ponto interessante sobre como encurtar o fio terra. A única coisa negativa que vejo com isso é que, se todo o estresse estiver no solo, o solo poderá se desconectar. Agora você tem uma luminária pendente sem aterramento – esperemos que não ' fique energizada!
Isso ' um bom ponto. Prevenção vs proteção. Alguém pode fornecer uma declaração oficial " código " sobre o melhor método?
Eu conectaria os dois fios de cobre através do parafuso verde. Eu também asseguraria que o cobre no lado da alimentação seja mais longo do que quente e neutro, dessa forma, se houver uma quebra, é mais provável que o quente ou neutro se solte e se ele entrar em curto com qualquer trabalho de metal na lâmpada, ele irá para o terra /terra.
Em geral, é desaconselhável e acredito que contra o código amarrar mais de um fio a qualquer ponto de aparafusamento não feito especificamente para múltiplas junções. A abordagem aceita seria via pigtail, como @ Tester101 sugere