Painel Termo PIR • Isoart
Soluções Construtivas Isotérmicas
Telhas térmicas Telha PIR Telha EPS Telha aço simples Telha multidobras
Fachada e fechamento lateral Painel Fachada PIR
Divisória e forro Painel Termo PIR Painel Termo EPS
Sala limpa Painel Sala Limpa PIR Painel Sala Limpa EPS
Câmara frigorífica Painel Termo PIR Painel Termo EPS
PRODUTOS / CÂMARA FRIGORÍFICA / PAINEL TERMO PIR
Painel Termo PIR
Painel metálico termoisolante pré-fabricado em máquina de linha contínua e totalmente automática, onde emprega-se o PENTANO como agente de expansão na injeção tipo SPRAY de um núcleo isolante em PIR (espuma rígida de poliisocianurato), que em prensas e perfiladeira faz o revestimento nas duas faces com chapas de aço/aço, com perfeita aderência ao núcleo.
Este processo e composição resulta num produto monolítico tipo "sanduíche", de alta resistência mecânica e durabilidade, além da leveza e de fácil limpeza, e alto poder termoisolante. Ideal para paredes, divisórias e forros (caminháveis) na construção civil e para câmaras frigoríficas.
• Espessuras em PIR: 50, 70, 100, 120 ou 150 mm
• Espessuras em EPS: 50, 100, 150, 200 ou 250 mm
• Duas faces de aço frisado com espessura de 0,43 ou 0,50 mm
• Acessórios para painel (perfis de arremate, vedações e fixadores)
Núcleo isolante PIR
• Núcleo isolante em espuma rígida de Poliisocianurato (PIR), de massa específica aparente moldada (MEAM) nas densidades entre 30 e 38 kg/m3 (varia pelo modelo), de baixo coeficiente de condutividade térmica = 0,022 W/m.K ASTM C 518 (ou 0,018 Kcal/m.h.ºC).
• Possui retardante a chama autoextinguível Classe R1 conforme NBR 15366 e 15575, o que oferece alta resistência ao fogo, de fumaça tipo "branca" de baixo alastramento, numa classificação II-A na Instrução Técnica nº10/2018 do Corpo de Bombeiros (SBI), conforme Decreto Estadual n° 63.911 (regulamento contra incêndios de SP).
• Duas faces com chapa de aço galvalume (AZ150) pré-pintado em poliéster (18 a 22 microns) na cor padrão branca RAL 9003 (outras cores sob consulta) ou natural sem pintura, de alta resistência a corrosão, nas opções de espessuras nominais 0,38 mm / 0,43 mm / 0,50 mm (ABNT-NBR 7008 e 7013).
• Painéis com acabamento em 1 ou 2 faces tipo frisado, microfrisado ou liso.
• Painéis na opção por 1 ou 2 faces em aço inox AISI 304 fosco de espessura mínima 0,50 mm (ou 0,65 mm se liso).
• Largura útil padrão dos painéis: 1.130 mm.
• Comprimento dos painéis: máximo 12.000 / mínimo 2.500 mm.
• Peso no revestimento 2 faces chapa de aço espessura 0,43 mm.
• Cálculo de vão com base numa flecha máxima admissível de L/120.
• Cálculo de vão para uma carga distribuída de 85 kg/m² (2 apoios).
• Fator de Conversão do Coeficiente: 1 W/m².ºC = 0,860 kcal/h.m².°C.
• Alto poder de isolamento térmico, que diminui muito a troca térmica entre ambientes, dando estabilidade de temperatura, conforto térmico e economia na energia elétrica e em equipamentos de climatização.
• Devido à alta resistência a fogo, não contribuem para causas e propagação de incêndios, que propicia maior segurança e uma redução na apólice de seguro.
• Material leve e de boa autoportância para vencer vãos grandes entre suportes e apoios, possibilitando maior economia na estrutura.
• Montagem mais rápida, seca, limpa e sustentável, como também de manutenção e lavação prática e simples, de fácil remodelação de layout do ambiente (reformas e ampliações) e possível de reciclagem.
• Sensível melhora no isolamento acústico, com redução entre 22 e 30 dB aproximadamente, sujeito a variações pela espessura do painel ou telha e condições do local.
• Excelente acabamento estético (alto padrão arquitetônico).
• Alta resistência química e mecânica a tração, a compressão (atende a norma NBR 8082 e ASTM D 1621), a temperaturas, fadiga e impactos, como chuvas de granizo, propiciando maior durabilidade, estanqueidade e estabilidade dimensional (< 1% - ASTM 2126).
• Resistente a ratos, roedores e insetos, não mofa e nem apodrece (sem retenção de água e umidade).
As telhas e painéis Isoart PIR são pré-fabricadas em máquina de linha contínua e totalmente automática, onde emprega-se o Pentano como agente de expansão, um hidrocarbureto que se deteriora rapidamente pela reação fotoquímica gerada pelos raios solares, sem comprometer o meio ambiente (livre 100% de HCFC'S), em conformidade com o protocolo de Montreal.
O revestimento das telhas e painéis é duplo com chapas de aço galvalume (tipo sanduíche), que a partir de desbobinadores, esteiras de perfilação e forno pré-aquecimento, são interligadas pela injeção de alta pressão tipo spray de um núcleo isolante em espuma rígida de Poliisocianurato (PIR), o que permite uma melhor distribuição no interior da telha e do painel com alta uniformidade ao preenchimento.
Com a prensa contínua durante os processos de expansão e cura gera-se ótima adesão do núcleo isolante PIR aos revestimentos metálicos. O corte automatizado do comprimento da telha e do painel permite maior controle de precisão, acabamento e padronização.
Os produtos são resfriados, empilhados, embalados e enviados para a expedição automaticamente.
Principalmente como parede externa, divisória e forro em câmaras frigoríficas de resfriados e congelados, áreas de produção e manipulação, casas de máquinas, escritórios, cabines e na construção civil em geral.