FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA - PDF
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA
Download "FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA"
Amadeu Regueira Sá
1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA 15kV Diretoria Técnica Engenharia e Obras
2 em FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA 15 kv N o DATA DISCRIMINAÇÃO DA REVISÃO REVISOR APROVAÇÃO 01 26/08/02 Alteração no limite da capacidade instalada para SE simplificada. Francisco A. R. Ferreira Vanderlei Robadey 02 28/06/05 Geral Onofre Sena Valente Vanderlei Robadey 03 05/10/07 Geral Eduardo R. de Moraes Vanderlei Robadey 04 30/11/11 Geral Aldair Reis Vanderlei Robadey 05 09/12/11 Geral Aldair Reis Vanderlei Robadey ELABORAÇÃO VISTO Aldair Reis Vanderlei Robadey APROVAÇÃO APROVAÇÃO Carlos Alberto da Silva Flores César Fernandes Pereira Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 2/99
3 em ÍNDICE 1 Introdução Considerações Iniciais Abreviaturas e terminologias Normas complementares Definições Legislação Ambiental Responsabilidade e Habilitação Técnica Fornecimento em Características do Ramal de Ligação e do Ramal de Entrada Características das Subestações Medição Proteção Aterramento Materiais, Equipamentos e Acessórios Tabelas Anexos Desenhos Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 3/99
4 em 1 Introdução Este Padrão tem por objetivo estabelecer os critérios técnicos e as condições mínimas, para fornecimento de energia elétrica em tensão primária de distribuição à unidade consumidora com carga instalada superior a 75 kw e a demanda contratada ou estimada pelo consumidor, para o fornecimento, igual ou inferior a 2500 kw, na área de concessão da Ampla Energia e Serviços S.A., referenciada doravante, apenas pelo nome Ampla através de rede de distribuição aérea ou subterrânea. Valores superiores ou inferiores a estes limites poderão ser atendidos, em caráter excepcional, a critério da Ampla, quando as condições técnico-econômicas do seu sistema o exigirem ou permitirem. NOTA: Este padrão entra em vigor na data de sua publicação, porém a sua vigência definitiva será a partir de 01 de janeiro de Até a data de vigência definitiva, a critério da Ampla, poderão ser aceitos os procedimentos da revisão anterior, para os projetos que se encontram em andamento. 2 Considerações Iniciais 2.1 O sistema de distribuição da Ampla é trifásico ligado em estrela com neutro aterrado, na freqüência de 60Hz, sendo que a tensão nominal do sistema, de acordo com a área de concessão, poderá ser de 11,95 kv ou 13,8 kv. 2.2 As orientações aqui prescritas, não dispensam o consumidor ou responsável técnico do conhecimento e observação da Legislação e das Normas Técnicas específicas em suas últimas revisões, não implicando em qualquer responsabilidade da Ampla, com relação ao projeto, construção, materiais fornecidos por terceiros e a proteção contra riscos e danos à propriedade. 2.3 A construção do padrão do consumidor deve estar de acordo com as orientações contida neste documento, cabendo a Ampla vistoriar, e consequentemente suspender e/ou não atender o fornecimento de energia, caso este padrão não seja cumprido. 2.4 As instruções aqui apresentadas estão em consonância com as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, Norma Regulamentadora NR 10 do Ministério do Trabalho e Portarias e Legislações Ministeriais. Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 4/99
5 em 2.5 Este documento poderá, a qualquer tempo, sofrer alterações, por razões de ordem técnica ou legal, motivo pelas quais, os interessados deverão, periodicamente, consultar a Ampla quanto a possíveis modificações. 2.6 Os casos não previstos deverão ser submetidos, previamente, à Ampla, para apreciação. 3 Abreviaturas e terminologias ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas Ampla - Ampla Energia e Serviços S.A. ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil. ANEEL - Agência Nacional de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica BT - Baixa Tensão CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ETA - Especificação Técnica Ampla IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. IEC - International Electrotechnical Commission INEA - Instituto Estadual do Ambiente ITA - Instrução Técnica Ampla MT - Média Tensão NBR - Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas TI - Transformador de Instrumentos Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 5/99
6 em 4 Normas complementares 4.1 Condições de Fornecimento Resolução n 414/2010 ANEEL Condições Gerais de. 4.2 Requisitos de Segurança NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 4.3 Requisitos Técnicos NBR 5356: Transformador de potência. NBR 5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão. NBR 5433: Redes de distribuição aérea rural de energia elétrica. NBR 5624: Eletroduto Rígido de Aço Carbono, com Costura, com Revestimento Protetor e Rosca. NBR 6855: Transformador de potencial indutivo. NBR 6856: Transformador de corrente. NBR 7282: Dispositivos Fusíveis Tipo Expulsão. NBR 7286: Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR) para tensões de 1 kv a 35 kv - Requisitos de desempenho. NBR 7287: Cabos de potência com isolação sólida extrudada de polietileno reticulado (XLPE) para tensões de isolamento de 1 kv a 35 kv. NBR 8669: Dispositivos Fusíveis Limitadores de Corrente. NBR 10295: Transformadores de potência secos. NBR 11301: Cálculo da capacidade de condução de corrente de condutores isolados em regime permanente (fator de carga 100%). NBR 13231: Proteção contra incêndio em subestações elétricas de geração, transmissão e distribuição. NBR 14039: Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kv a 36,2 kv. NBR 15465: Eletroduto de PVC Rígido. Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 6/99
7 em NBR 15688: Redes de Distribuição Aérea de com Condutores Nus. NBR IEC : Dispositivos-fusíveis de baixa tensão - Parte 1: Requisitos gerais. NBR IEC : Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores. NBR IEC : Equipamentos de alta-tensão - Parte 100: Disjuntores de alta-tensão de corrente alternada NBR IEC : Equipamentos de alta-tensão - Parte 102: Seccionadores e chaves de aterramento. NBR IEC : Conjunto de manobra e controle de alta-tensão Parte 200: Conjunto de manobra e controle de alta-tensão em invólucro metálico para tensões acima de 1 kv até e inclusive 52 kv. NBR NM 60898: Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD). IEC 265-1: High-voltage switches Part 1: Switches for rated voltages above 1 kv and less than 52 kv. IEC : High-voltage fuses Part 1: Current-limiting fuses. IEC : Power Installations Exceeding 1 kv A.C. Part 1 Common Rules. IEC 99-4: Metal Oxide Surge Arresters Without Gaps For A.C. Systems. ITA - 001: Cálculo de Demanda para Medição de Cliente em Baixa Tensão. ETA - 010: Consumidor Autoprodutor de Energia (Paralelismo entre Sistemas). 5 Definições 5.1 Aterramento: ligação a terra do neutro e de todas partes metálicas não energizadas em uma instalação elétrica. 5.2 Carga Instalada: soma das potências nominais dos equipamentos elétricos, expressa em quilowatts (kw), instalados na unidade consumidora, em condições de entrar em funcionamento. 5.3 Concessionária: agente titular de concessão federal para prestar o serviço público de distribuição de energia elétrica, doravante denominada Ampla. 5.4 Condomínio vertical: prédios com múltiplas unidades consumidoras. Toda edificação que possui mais de uma unidade de consumo, com mais de um andar, e apresentando áreas comuns de circulação. Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 7/99
8 em 5.5 Conjunto de Medição em Média Tensão: sistema de medição de energia elétrica, em média tensão, através de transformadores de medição e permitindo o acesso a leitura da medição de forma remota. 5.6 Consumidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento, a contratação de energia ou uso do sistema elétrico à Ampla, assumindo as obrigações decorrentes deste atendimento à sua unidade consumidora, segundo disposto nas normas e nos contratos; expressamente a responsabilidade pelo pagamento das contas e pelas demais obrigações regulamentares e/ou contratuais. 5.7 Demanda: média das potências elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema elétrico pela parcela de carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado, expressa em quilowatts (kw) e quilovolt-amper-reativo (kvar), respectivamente. 5.8 Demanda Contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela Ampla, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados no contrato de fornecimento e que deverá ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kw). 5.9 Demanda máxima: maior de todas as demandas de potência ocorrida em um período de tempo especificado Edificação Não Combustível: propriedade da construção em suportar o fogo e proteger ambientes contíguos contra sua ação. É caracterizada pela sua capacidade de confinar o fogo e de manter a estabilidade ou resistência mecânica. Sua estrutura, teto e piso devem ser de concreto armado, parede de alvenaria e cobertura, quando houver, de material incombustível Fator de Carga: razão entre a demanda média e a demanda máxima da unidade consumidora, ocorridas no mesmo intervalo de tempo especificado Fator de Demanda: razão entre a demanda máxima num intervalo de tempo especificado e a carga instalada na unidade consumidora Fator de potência: razão entre a energia elétrica ativa e a raiz quadrada da soma dos quadrados das energias elétricas ativa e reativa, consumidas num mesmo período especificado; Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 8/99
9 em 5.14 Fluido Resistente ao Fogo (Líquidos Isolantes Não Inflamáveis): são fluidos dielétricos, para uso em transformadores ou outros equipamentos, que possuem alto ponto de combustão e fulgor, de no mínimo de 300 C e 275 C, respectivamente Limite de Propriedade: demarcações que separam a propriedade do consumidor da via pública, e dos terrenos adjacentes de propriedade de terceiros, no alinhamento designado pelos poderes públicos Lote: terreno servido de infra-estrutura básica cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para zona em que se situe Loteamento: subdivisão de gleba de terreno em lotes destinados à edificação, com cobertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes, cujo projeto tenha sido devidamente aprovado pela respectiva Prefeitura Municipal Medição: Processo realizado por equipamento que possibilite a quantificação e o registro de grandezas elétricas associadas à geração ou consumo de energia elétrica, assim como a potência ativa ou reativa, quando cabível Origem da Instalação: nas instalações alimentadas diretamente por rede de distribuição pública em média tensão, corresponde aos terminais de saída do dispositivo geral de comando e proteção Perturbação no sistema elétrico: modificação das condições que caracterizam a operação de um sistema elétrico fora da faixa de variação permitida para seus valores nominais, definidos nos regulamentos vigentes sobre qualidade dos serviços de energia elétrica Ponto de entrega: é a conexão dos sistema elétrico da Ampla com a unidade consumidora e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto as condições previstas na Resolução Nº Poste particular: poste instalado na propriedade do consumidor com a finalidade de fixar, elevar e/ou desviar o ramal de ligação, permitindo também a instalação do transformador em subestação simplificada. Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 9/99
10 em 5.23 Proteção Aprimorada: é a introdução de proteções adicionais ao projeto do equipamento de modo que este venha a possuir maior segurança contra explosão, incêndios ou riscos associados aos arcos elétricos, sobrecorrentes e curto-circuitos Ramal de Entrada: conjunto de condutores e acessórios instalados pelo consumidor, entre o ponto de entrega e a medição ou a proteção de suas instalações Responsável Técnico: profissional legalmente habilitado e registrado no sistema CONFEA/CREA, cujas atribuições estão definidas na NF 06/99 da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica Ramal de Ligação: conjunto de condutores e acessórios, instalados entre o ponto de derivação da rede da Ampla e o ponto de entrega Subestação: parte das instalações elétricas da unidade consumidora atendida em tensão primária de distribuição que agrupa os equipamentos, condutores, e acessórios destinados à proteção, manobra e transformação de grandezas elétricas Subestação Simplificada: subestação instalada ao tempo, com a unidade de transformação fixada ao poste (transformador de distribuição convencional) ou instalada na superfície do solo (transformador de distribuição tipo pedestal) Subestação Abrigada: subestação instalada ao abrigo das intempéries, podendo ou não ser parte integrante de outras edificações, com unidade de transformação até o limite permitido pela legislação vigente, provida de elementos de proteção elétrica e física contra aproximação de pessoas e animais, e afastamentos mínimos definidos para segurança na operação Subestação Compartilhada: subestação que compreende o atendimento a mais de um consumidor, localizados em um mesmo empreendimento, com um único ramal de ligação e uma única proteção geral Subestação de Controle e Manobra: instalação destinada a controlar qualquer das grandezas da energia elétrica, ligar ou desligar circuitos elétricos ou, ainda, prover meios de proteção para esses circuitos, dentro do âmbito da NBR Subestação Unitária: subestação transformadora que possui e/ou alimenta apenas um transformador de potência. Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 10/99
11 em 5.33 Subestação Não Unitária: subestação transformadora que possui e/ou alimenta mais de um transformador de potência Subestação Transformadora: instalação destinada a transformar qualquer das grandezas da energia elétrica, dentro do âmbito da NBR Unidade Consumidora ( Consumidor): conjunto composto de instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em um só ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizada em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas. Cada unidade consumidora deve ser atendida através de um só ponto de entrega Via Pública: local destinado ao trânsito público, oficialmente reconhecido e designado por nome ou um número de acordo com a legislação em vigor Vistoria: procedimento realizado pela Ampla na unidade consumidora, previamente à ligação, com o fim de verificar sua adequação aos padrões técnicos e de segurança da Ampla. 6 Legislação Ambiental 6.1 Para o fornecimento de energia elétrica, eventualmente poderá ser necessário a apresentação de licença emitida pelo órgão ambiental competente, quando a unidade consumidora ocupar área de unidades de conservação da natureza, conforme definidas em legislação específica. 6.2 Imóveis localizados no interior de Unidades de Conservação de Uso Sustentável, ou no entorno de Unidades de Conservação de Proteção Integral (Art. 46 da Lei nº 9985/00 SNUC), dependerão de autorização ou licença ambiental expedida pelo órgão ambiental competente (Federal, Estadual ou Municipal de acordo com a gestão da unidade) para o atendimento. 6.3 Nos casos de imóveis localizados no interior de Unidades de Conservação de Proteção Integral ou Áreas de Preservação Permanente - APP, as solicitações de novas ligações de energia não poderão ser atendidas. 6.4 Os imóveis localizados em Áreas de Preservação Permanente (APP), que se enquadrarem nos casos de exceção previstos na legislação ambiental (Resoluções do CONAMA 303/02 e Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 11/99
12 em 369/06), deverão ser autorizados/licenciados pelo INEA, ou licenciados pelos municípios quando forem conveniados com o INEA. 6.5 As atividades empresariais enquadradas na Lei 6.938/81 - Política Nacional do Meio Ambiente, e listadas na Resolução CONAMA nº 237/97 e no Anexo 1 do Decreto nº /2009, deverão apresentar licença ambiental expedida pelo INEA ou município. 6.6 Somente após a apresentação da autorização/licença ambiental do imóvel, a Ampla efetuará o fornecimento de energia. 6.7 Para o fornecimento de energia elétrica para atividade de irrigação, o consumidor deverá apresentar o documento de outorga de água do INEA. 7 Responsabilidade e Habilitação Técnica 7.1 A responsabilidade técnica sobre projeto e execução de qualquer obra ou serviço relativo à em, deve ser comprovada junto a Ampla, através de apresentação da respectiva ART de Responsável Técnico, habilitado de acordo com a Norma Fiscalizadora NF Nº 06/99, para o serviço a que se destina. 7.2 As inspeções realizadas nas instalações bem como a liberação do atendimento ao pedido de ligação, não transfere a responsabilidade técnica à Ampla, quanto ao projeto e execução das instalações elétricas particulares. 8 Fornecimento em As instalações elétricas internas e/ou externas da unidade consumidora a serem energizadas em tensão primária deverão ser especificadas, projetadas e construídas, no mínimo, de acordo com o que preceitua a NBR Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kv a 36,2 kv, a NBR 5410 Instalações Elétricas de Baixa Tensão a NBR Redes de Distribuição Aérea de com Condutores Nus e a NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, quanto a seus aspectos técnicos e de segurança, os quais são de inteira responsabilidade do consumidor e do responsável técnico pela obra. 8.1 Ponto de entrega Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 12/99
13 em É a conexão do sistema elétrico da Ampla com a unidade consumidora, e situa-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora, exceto quando: A subestação da unidade consumidora, não estiver localizada no limite de propriedade, o ponto de entrega poderá se situar a até no máximo 5 metros desse limite; A unidade consumidora, em área rural, for atendida em tensão primária de distribuição e a rede elétrica da Ampla não atravessar a propriedade do consumidor, caso em que o ponto de entrega se situará na primeira estrutura na propriedade do consumidor; A unidade consumidora, em área rural, for atendida em tensão primária de distribuição e a rede elétrica da Ampla atravessar a propriedade do consumidor, caso em que o ponto de entrega se situará na primeira estrutura de derivação da rede nessa propriedade; Tratar-se de condomínio horizontal, onde a rede elétrica interna não seja de propriedade da Ampla, caso em que o ponto de entrega se situará no limite da via pública com o condomínio horizontal; Tratar-se de condomínio horizontal, onde a rede elétrica interna seja de propriedade da Ampla, caso em que o ponto de entrega se situará no limite da via interna com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora; e Tratar-se de fornecimento a edificações com múltiplas unidades consumidoras, em que os equipamentos de transformação da Ampla estejam instalados no interior da propriedade, caso em que o ponto de entrega se situará na entrada do barramento geral A Ampla deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis. 8.2 Tipos de Fornecimento Permanente: é o fornecimento, por tempo indeterminado, de uma unidade consumidora pela rede de distribuição da Ampla. Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 13/99
14 em Provisório: é o fornecimento que se destina ao atendimento de eventos temporários, podendo o mesmo ser condicionado à disponibilidade de energia elétrica. Enquadram-se como ligações provisórias, aquelas que se destinam, de modo geral, às seguintes finalidades: Construções de casa, prédios ou similares; Canteiros de obras públicas ou particulares; Exposições pecuárias, agrícolas, comerciais ou industriais; Parques de diversões, circos, ligações festivas, etc... Notas: I. As instalações elétricas das ligações provisórias devem obedecer rigorosamente os desenhos e as exigências previstas neste padrão. II. III. Correrão por conta do consumidor as despesas com a instalação e retirada de rede e ramais de caráter provisório, bem como as relativas aos respectivos serviços de ligação e desligamento. Serão considerados como despesas os custos dos materiais aplicados e não reaproveitáveis, assim como os demais custos, tais como: mão-de-obra para instalação, retirada, ligação e transporte. 8.3 Informações Básicas Informações Básicas do Consumidor O consumidor deverá apresentar à área de Grandes Clientes da Ampla, quando da solicitação de fornecimento de energia, as seguintes informações: Razão social da unidade consumidora, ou o nome completo do consumidor, se for o caso; Número do CNPJ ou CPF; Endereço da unidade consumidora; Atividade; Contrato Social; Alteração cadastral; Declaração do consumidor indicando o seu Responsável Técnico; Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 14/99
15 em Correspondência informando demanda a contratar, modalidade tarifária, período de demanda escalonada, se for o caso e se for consumidor horo-sazonal, período de teste. Quando necessário poderá solicitar, também, características do sistema elétrico onde será instalada a subestação como, tensão nominal de fornecimento, tap de ligação do transformador e nível de curto-circuito; e Licença de órgão ambiental, quando for o caso ( vide item 6 do padrão ) Informações Básicas da Ampla Em resposta a solicitação do consumidor os órgãos de atendimento da Ampla fornecerão os esclarecimentos necessários para execução das obras e energização da subestação e, quando solicitadas, informações sobre o sistema elétrico. 8.4 Tipos de Subestações Este padrão se destina a subestações localizadas ao tempo ou abrigadas e definidas conforme item A subestação ao tempo do tipo simplificada pode ser com a unidade de transformação fixada ao poste (transformador de distribuição convencional) ou instalada na superfície do solo (transformador de distribuição tipo pedestal) As subestações abrigadas se localizam no mesmo nível do solo correspondente ao da via pública A subestação compartilhada deve atender aos seguintes requisitos: Estar localizada em uma mesma propriedade ou empreendimento, sendo vedada a utilização de vias públicas, passagem aérea ou subterrânea e de propriedades de terceiros não envolvidos no referido compartilhamento; e A existência de prévio acordo entre os consumidores participantes do compartilhamento O compartilhamento da subestação pertencente a consumidor responsável por unidade consumidora do grupo A, mediante acordo entre as partes pode ser realizado com a Ampla para atendimento a unidades consumidoras de sua responsabilidade, desde que haja conveniência técnica e econômica para o seu sistema. Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 15/99
16 em Para outros tipos de subestações, como por exemplo, Subterrâneas, com Dupla Alimentação e Transferência Automática de Alimentação, e para Subestações com carga instalada acima de 75 kw, mas com demanda abaixo de 75 kva, deverá ser consultada a Ampla para orientações específicas sobre o Pedido de para as mesmas. 8.5 Apresentação do Pedido de Fornecimento Permanente de Os seguintes documentos devem ser apresentados em 2 (duas) vias a Ampla, para aprovação do Pedido de, em conformidade com este padrão: Carta de Apresentação do Pedido de Fornecimento Permanente de (Anexo 01); Informações Técnicas para Pedido de (Anexo 02); Termo de Compromisso de Manutenção (Anexo 03); Termo de Compromisso de Ocupação de Poste da Ampla e de Instalação de Dutos Subterrâneos na Via Pública - Calçada (Anexo 04) quando aplicável; Termo de Responsabilidade de Ligação de Equipamentos de Combate a Incêndio (Anexo 05) - (quando aplicável); Aprovação da Prefeitura Municipal para Instalação da Subestação no Recuo da Edificação (quando aplicável); Aprovação da Prefeitura Municipal para Passagem dos Dutos na Parte que Ocupar a Via Pública - calçada (quando aplicável); e Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto e da execução da obra, evidamente preenchida e numerada. 8.6 Apresentação do Pedido de Fornecimento Provisório de Os seguintes documentos devem ser apresentados em 2 (duas) vias a Ampla, para aprovação do Pedido de, em conformidade com este padrão: Carta de Apresentação do Pedido de Fornecimento Provisório de (Anexo 06); Informações Técnicas para Pedido de (Anexo 02); e Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto e da execução da obra, devidamente preenchida e numerada. Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 16/99
17 em 8.7 Análise do Pedido de Após análise do Pedido de, uma via do Pedido será devolvida ao consumidor, através de carta resposta emitida pela Ampla, conforme Anexo 07. Caso o mesmo não tenha sido aprovado, o consumidor deverá providenciar as correções necessárias, e novamente apresentá-lo à Ampla. 8.8 Validade da Aprovação do Pedido de A aprovação do Pedido de terá a validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de aprovação. Caso a obra não tenha sido executada dentro deste prazo, o consumidor deverá solicitar a sua revalidação, de acordo com o em, que estiver em vigor na época da revalidação. 8.9 Responsabilidade por Materiais e Equipamentos 8.10 Equipamentos de medição O Conjunto de Medição em MT bem como sua instalação serão de responsabilidade da Ampla Ramal de Ligação Para definição de responsabilidades no fornecimento de materiais até o ponto de entrega, ver item 8.1, complementado pelos itens e a seguir Em Rede de Distribuição Aérea O ramal de ligação aéreo, incluindo os componentes para a derivação, até o ponto de entrega, inclusive a sua amarração ao isolador, serão fornecidos pela Ampla. A conexão das instalações do consumidor ao ramal de ligação deverá ser feita com acessórios padronizados pela Ampla, fornecidos pelo consumidor. Quando, por conveniência do consumidor, for solicitado fornecimento de energia através de ramal de ligação subterrâneo, a ele caberá o fornecimento do ramal de ligação e dos componentes para a derivação (cruzeta, terminações, para-raios nas duas extremidades do condutor isolado, eletrodutos, ferragens e acessórios para fixação destes materiais). Na hipótese do item anterior, o consumidor assume integralmente os custos adicionais decorrentes de eventuais modificações futuras, bem como se responsabiliza pela obtenção de autorização do poder público para execução da obra de sua responsabilidade. Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 17/99
18 em A instalação destes materiais no poste da rede de distribuição será realizada pela Ampla, cabendo ao consumidor a execução da rede a partir do eletroduto, inclusive a passagem do condutor. Conforme previsto no Artigo 14-2º da Resolução 414, só é permitida a instalação em via pública de ramal de ligação subterrâneo, derivado de rede de distribuição aérea, quando a mesma for sob a calçada Em Rede de Distribuição Subterrânea O ramal de ligação subterrâneo, incluindo os componentes para a derivação, até o ponto de entrega, junto ao limite de propriedade com a via pública, serão fornecidos pela Ampla, cabendo ao consumidor participação financeira, quando houver. Caberá ao consumidor os custos dos materiais e mão de obra para execução do trecho entre o ponto de entrega e a origem da instalação (ramal de entrada), compreendendo condutores, dutos, terminações, ferragens, acessórios e mão-de-obra. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com os padrões da Ampla. Os ramais de ligação e de entrada não poderão conter emendas Demais equipamentos Os demais equipamentos deverão ser fornecidos pelo consumidor. Recomenda-se que a aquisição dos materiais, equipamentos, inclusive relés de proteção, e a execução das instalações da subestação sejam iniciadas após a liberação da documentação da subestação pela Ampla. Caso esta recomendação não seja observada, serão de inteira responsabilidade do consumidor os problemas decorrentes de eventual necessidade de modificações na obra ou substituição de materiais e equipamentos Todos os materiais fornecidos pelo consumidor devem atender às normas técnicas da ABNT e na ausência destas, as normas IEC Execução da Obra A execução da obra, a partir do ponto entrega, ficará a cargo do consumidor, e executadas sob a responsabilidade do Responsável Técnico A montagem da subestação deve obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT, normas de segurança do trabalho e as recomendações técnicas deste Padrão Conclusão da Obra Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 18/99
19 em Após concluída a instalação, a documentação da obra deve ser revisada de acordo com o que foi executado ( as built ) e enviado 01 cópia a Ampla quando houver alteração O consumidor solicitará a Ampla vistoria das instalações entre o ponto de entrega e o dispositivo geral de comando e proteção, anexando ao pedido o Laudo de Certificação e Conformidade da Instalação (Anexo 08), conforme estabelecido no item 7 da NBR 14039, juntamente com a ART do Responsável Técnico pela realização da Inspeção e Ensaios. Caso durante a vistoria da Ampla seja constatada alguma irregularidade, esta deverá constar do formulário Vistoria de Instalações Executadas (Anexo 09), que deverá ser assinado por ambas as partes, ficando uma via com o consumidor Conservação e Manutenção das Instalações O consumidor deverá permitir, a qualquer tempo, o livre acesso dos representantes da Ampla, devidamente credenciados, às instalações elétricas de sua propriedade e lhes fornecer os dados e informações solicitadas, referentes ao funcionamento dos equipamentos e instalações ligados à rede elétrica De acordo com o artigo 166 da Resolução Nº 414 é de responsabilidade do consumidor, após o ponto de entrega, manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas da unidade consumidora. Caso seja constatada, nas mesmas, qualquer deficiência técnica ou de segurança, ou que estejam em desacordo com este padrão, o consumidor será notificado das irregularidades existentes, devendo providenciar os reparos necessários estabelecidos pela Ampla, conforme compromisso assumido através do Termo de Compromisso de Manutenção (Anexo 03) Para os consumidores com subestação com potência instalada acima de 300 kva, deverá apresentar a Ampla, a cada 2 anos, juntamente com a ART do Responsável Técnico, relatório de manutenção da proteção geral da subestação, constando de: teste de atuação da proteção; teste de manutenção do relé de proteção; e teste elétricos dos transformadores de corrente e de potencial Geração Própria Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 19/99
20 em Uso em emergência Para a instalação de gerador visando atendimentos de emergência, por falta de energia, o consumidor deverá apresentar à Ampla, para aprovação, diagrama unifilar do circuito e as características dos materiais e equipamentos utilizados, constando do seguinte: Chave reversível, de acionamento manual ou elétrico, após o dispositivo de proteção geral, com intertravamento mecânico, para operação em carga. O neutro do circuito alimentado pelo gerador deve ser independente do neutro do sistema da Ampla. Circuito de emergência instalado em dutos exclusivos, independente dos demais circuitos da instalação alimentados pela Ampla, suprido unicamente pelo gerador de emergência. Previsão, próximo à entrada da instalação do gerador, dispositivo de desligamento à distância para o gerador de emergência. Evitar a instalação de gerador de emergência no interior do mesmo compartimento da subestação Autoprodução de Energia com Paralelismo de Sistemas Elétricos O Consumidor Autoprodutor interessado em paralelismo momentâneo ou permanente, com o sistema elétrico da Ampla, deve solicitar informações à Ampla, para que sejam fornecidas as diretrizes que deverão ser seguidas na elaboração do projeto, conforme ETA 010 Consumidor Autoprodutor de Energia (Paralelismo entre sistemas) Instalação de Capacitores O fator de potência indutivo médio das instalações do consumidor deve ficar o mais próximo possível da unidade. Se for necessário, deverão ser instalados capacitores para a correção Quando for necessária a instalação de banco de capacitores para a correção do fator de potência, deverá ser prevista a sua localização, por ocasião da elaboração do projeto da subestação Se a correção for feita no lado da média tensão, a localização do banco de capacitores será entre a proteção e a transformação. Edição N.º: 01 Rev.: 05 Publicação: Dez /2011 Aldair Reis Vanderlei Robadey Página: 20/99