Anexo I. Caderno de Especificações Técnicas. Execução de Adaptações, Obras Civis e Instalações para Implantação de Grupo Motor Gerador - PDF Free Download
Download "Anexo I. Caderno de Especificações Técnicas. Execução de Adaptações, Obras Civis e Instalações para Implantação de Grupo Motor Gerador"
Letícia Rico di Castro
1 Anexo I Caderno de Especificações Técnicas Execução de Adaptações, Obras Civis e Instalações para Implantação de Grupo Motor Gerador Porto Alegre/RS 1. Considerações Gerais Antes do início de quaisquer serviços deverá ser efetuada a locação do abrigo do Grupo Gerador (GMG) e das eletrocalhas que interligarão o GMG ao Quadro Geral de Baixa Tensão (alimentação do prédio), conforme Planta de Localização constante do Anexo III. Antes do início de quaisquer serviços, esta locação deverá ser aprovada pelo Gerente Administrativo do Escritório Regional. Os serviços só poderão ser iniciados após a aprovação do local definido em projeto e a apresentação da ART do (s) profissional (is) responsável (is) pela obra. 2. Abrigo do GMG Deverá ser construído um abrigo em alvenaria sobre fundações, com as dimensões externas de 3,15 x 4,15 m, totalizando uma área de 13,07 m² Fundações As fundações deverão ser efetuadas em blocos de concreto nas dimensões mínimas de 50 x 50 x 60 cm, armação em ferro diâmetro 6,3 mm (gaiola) e concreto fck 18 MPa. Estes blocos deverão ser locados nos cantos do abrigo, conforme projeto. Após preparadas as formas dos blocos, deve-se proceder a execução do cintamento, para concretagem conjunta com os blocos. O cintamento deverá ser efetuado nivelado, em dimensões de 15 x 30 cm, com o topo no nível final do terreno. Deverá ser feita forma em madeirite liso com desmoldante, com travamento a cada 0,4 m e preparado o fundo com uma camada de brita 2. Deverá ser efetuada armação em ferro, utilizando-se 2 ferros corridos de 10,0 mm na parte inferior e o mesmo na parte superior, ligados entre si por estribos de 4,2 mm colocados a cada 30 cm. Esta armação deverá formar uma seção retangular de 11 x 25 cm externamente e ser colocada no interior da forma afastada desta por meio de calços de concreto. Devem ser deixadas 4 esperas nos cantos do abrigo, com ferro diâmetro 10 mm x 50 cm livres, para os pilares. A concretagem deverá ser feita continuamente, com concreto fck = 18,0 MPa, adensado por processo automático (utilizando-se vibradores). A superfície deve ser desempenada no momento da concretagem de forma a apresentar-se lisa. A desforma deverá ser efetuada após um mínimo de 48 horas do término da concretagem.
2 Após desformado deverão ser corrigidas eventuais falhas de concretagem Superestrutura A superestrutura compõe-se de um sistema básico de 4 pilares 12 x 30 cm e vigas no contorno de todo o abrigo nas dimensões 12 x 30 cm, sem laje de cobertura. O pédireito que deve ser considerado é de 2,86 m. A concretagem deverá ser feita continuamente, com concreto fck = 18,0 MPa, adensado por processo automático (utilizando-se vibradores). A superfície deve ser desempenada no momento da concretagem de forma a apresentar-se lisa. A desforma deverá ser efetuada após um mínimo de 48 horas do término da concretagem. Após desformado deverão ser corrigidas eventuais falhas de concretagem Fechamento superior Caso a estrutura necessite de fechamento superior, este deverá ser feito em tela artística com pintura cor perto fosco, até o nível da estrutura existente. Esta tela deverá ser em quadros montados com perfis L. Caso seja necessário executar este fechamento, deverá ser prevista a colocação de forro de gesso liso ao nível final da alvenaria, vedando o abrigo do gerador Vedação O abrigo deverá ser vedado com alvenaria de blocos cerâmicos (expandidos ou furados) de primeira qualidade, seguindo a locação das paredes disposta em projeto Esquadrias Todas as esquadrias serão em ferro, padrão veneziana, conforme projeto. As dimensões destas serão 60 x 50 cm e 130 x 50 cm, para as janelas e 120 x 210 cm, em duas folhas para a porta de acesso. As esquadrias deverão receber proteção com pintura de base anti-corrosiva. A porta deverá receber ferragens comuns, padrão La Fonte ou Brasil, acabamento acetinado, com duas chaves. A parte fixa deverá receber ferrolhos para fechamento no piso e no teto. As janelas serão fixas Revestimentos (piso e paredes) As alvenarias deverão ser revestidas interna e externamente com chapisco e reboco (traço 1:5 cimento e areia) desempenado, com adição de Sika 1, na proporção recomendada pelo fabricante para paredes sujeitas a ação do tempo. O piso deverá ser revestido com piso cimentado com juntas plásticas, e = 6 cm, assentado sobre contrapiso em concreto Fck = 15,0 MPa, e = 6 cm, com adição de Sika 1, na proporção recomendada pelo fabricante para contrapisos. Deve-se observar especial atenção quando da execução dos revestimentos de piso para evitar-se a formação de juntas secas junto a canaleta de cabos que será executada.
3 2.7. Elementos Especiais Como elementos especiais temos a base do grupo gerador, as canaletas de cabos e o suporte para o tanque de combustível. Base do grupo gerador Deverá ser elaborada conforme as dimensões e a locação definidas em projeto, em concreto armado, dimensões de 2,60 x 0,90 x 0,50 m (L x C x H), com acabamento desempenado. Deverá ser totalmente isolado do piso da sala para evitar transmissão de vibração ao prédio, com o uso de colchão de borracha rígido, em toda a extensão da base, com espessura mínima de 10 mm. O concreto armado deverá possuir fck 20,0 MPa, armação tipo gaiola em ferros de 8,0 mm e adensamento mecânico. Ressalta-se que da altura de 50 cm, apenas 10 cm ficam acima do nível do piso, ficando o restante sob este. Canaletas de cabos Deverão ser construídas em concreto, com o mesmo acabamento do piso e com seu topo nivelado na altura do piso. Deverá ser coberta com grelha em ferro pintado com proteção anti-corrosiva e acabamento em esmalte sintético, cor preto fosco. As dimensões são 40 x 20 cm (L x H). Suporte para tanque de combustível Deverá ser feita uma base tipo box para o tanque de combustível de 300 litros que será implantado. Esta base consiste de uma mureta de alvenaria em todo o contorno, formando um L com a parede, de forma a possibilitar a contenção de quaisquer vazamentos passíveis de ocorrência no tanque. Sobre esta base deverão ser instalados perfis metálicos tipo U, conforme as bitolas e forma de execução definidas em projeto, confeccionados em chapa # Pintura As alvenarias deverão receber interna e externamente emassamento em massa acrílica e pintura acrílica fosca, na cor branco gelo. Os forros de gesso (se existentes) deverão receber camada em selador acrílico, emassamento em massa acrílica e pintura acrílica fosca, cor branco gelo. As esquadrias serão pintadas em esmalte sintético, cor azul báltico ou na cor das esquadrias existentes no edifício, sobre camada protetora em pintura anti-corrosiva. 3. Instalações Deverão ser executadas conforme projeto técnico em anexo, sendo de responsabilidade da Contratada os serviços descritos nos itens abaixo Quadro Geral de Emergência (QGE) Deverá ser fornecido o QGE completo, com a Chave Comutadora e o Disjuntor Trifásico, conforme descrito em projeto. Este quadro deverá ser locado e instalado na posição determinada em projeto e ser interligado conforme descrito abaixo.
4 3.2. Interligação entre QGE e QGBT Deverá ser instalada, entre o abrigo do gerador e a sala dos medidores, uma eletrocalha com tampa, 400 mm, colocada a uma altura de 2,20 m. Deve ser feita recomposição dos locais onde a eletrocalha entra na sala dos medidores e no abrigo dos geradores. Esta eletrocalha deve ser instalada com acesso para a parte superior dos quadros QGBT (existente) e QGE. Entre o QGE e a canaleta de cabos deverá ser instalada outra eletrocalha no mesmo padrão da anterior, com tampa. Os cabos elétricos internos às eletrocalhas são os indicados em projeto. Ressalta-se que as interligações dos cabos aos quadros e as interligações internas ao abrigo do GMG serão efetuadas pela empresa responsável pela instalação deste e não devem ser consideradas no escopo da Contratada Recomposições Serão instaladas pela empresa do GMG o sistema de escapamento e o duto de saída de ar quente. Deverá ser previsto pela Contratada o espaço necessário para estas instalações, conforme descrito no projeto. Ressalta-se que quaisquer recomposições causadas por falhas na previsão dos espaços para as instalações previstas em projeto deverão ser recompostas pela Contratada Tubo do escapamento O tubo do escapamento deverá ser completado da parte de fora do abrigo do GMG até o topo do edifício, na mesma qualidade descrita em projeto, com instalação do chapéu chinês (fornecido pela empresa do GMG) Sistema de aterramento Para conexão de todos os sistemas elétricos existentes no sistema do GMG deverá ser executada uma malha de terra, com 3 hastes Copperweld de 3,0 m x ¾, interligadas com cabo de cobre nú # 50 mm². Este sistema deverá ser conectado a malha existente no edifício. Deverá ser construída e instalada uma caixa de passagem para medição do aterramento ao lado do abrigo do gerador. Esta caixa deve possuir medidas internas de 30 x 30 x 30 cm e fechamento com tampa em ferro fundido T16, pintada na cor preto fosco Iluminação interna Para iluminação interna do interior do abrigo do GMG deverá ser fornecida e instalada uma luminária blindada, com lâmpada 150 W, tipo tartaruga e um interruptor para acionamento desta. A alimentação desta lâmpada deve vir do QGE. Todos os serviços de instalação serão por conta da Contratada.
5 4. Observações Deverá ser observada especial atenção quando da visita as obras, pois não serão aceitas alegações posteriores de acréscimos de serviços não previstos quando da licitação, excetuados casos de comprovada exclusão e de impossível verificação quando da visita ao local de construção, a critério da Fiscalização da ANATEL. Quaisquer dúvidas acerca dos serviços poderão ser dirimidas em contato com a Fiscalização da ANATEL. Porto Alegre/RS, 29 de Agosto de 2002.