Não bombeia água
Localiza a interface água/óleo
Durabilidade comprovada de até 20 anos
Bomba FAP Plus®:
Dispositivo de detecção de tanque cheio
Tubulação pneumática e do líquido recuperado
O sistema de bombeamento FAP Plus® consiste em uma bomba pneumática flexível e dedicada que, em conjunto com o flutuador, captura a fase líquida e a bombeia para fora da área contaminada. Para operar, o sistema exige apenas linha de ar comprimido e tubulação de bombeamento do produto. A bomba possui capacidade de exercer vácuo de até 5,9 m de coluna de água para recuperação de produtos viscosos e opera em profundidades de até 60 m. Variações de nível são compensadas pelo flutuador e pela tubulação ligados ao sistema. Em casos de operação a seco ou inundação do poço, o sistema não será prejudicado.
O flutuador deverá ser inserido na parte inferior à bomba FAP Plus® e sua função é separar o produto contaminante da água do poço. Para a melhor operação do flutuador, três tipos estão à sua disposição: padrão, alta viscosidade e densidade. Veja abaixo na tabela as características de cada produto.
Flutuador padrão (TR-517)
Indicado para recuperação de combustíveis, como gasolina e diesel, que combina a densidade do flutuador com um elemento hidrofóbico para permitir a entrada seletiva do produto. Adicionalmente, possui um guia e uma mangueira enrolada para permitir a variação do nível d'água.
O flutuador foi projetado para operar no limite entre a água e o produto contaminante, possuindo um curso de ajuste de mais de 90 cm., dependendo do modelo. A bomba tem a capacidade de recuperar volumes acima de 1100 litros de produtos contaminantes por dia, eliminando a água ainda na fase de captura.
Para acomodar o flutuador no poço, é necessário uma distância mínima entre a lâmina d'água e o fundo do poço. No caso do flutuador modelo TR-517, será necessário um nível mínimo de 61 cm entre a superfície da água e o fundo do poço. Esta distância será reduzida para 45cm, se for usado o flutuador modelo TR-51711, embora este permita a variação do nível d'água de 60 cm.
Eventualmente o filtro hidrofóbico pode sofrer incrustação do produto ou formação de borra, o que deverá ser eliminado com a operação do filtro por algum tempo na atmosfera ou com a substituição do elemento filtrante.
Este flutuador é indicado para produtos com viscosidade acima de 80 SSU, como óleos. O flutuador, neste caso, possui curso de até 76 cm e densidade específica de 0,95, permitindo permanecer acima do nível d'água.
Flutuadores de densidade (TR-704, TR-706 e TR-712)
Os flutuadores de densidade têm a capacidade de variação de nível de até 45 cm, com densidade específica do flutuador de 0,95 e dimensões de 2" e 4" para equipamentos convencionais. Modelos especiais podem ser desenvolvidos com diâmetros de 6" e 12", que são autoportantes, e podem ser usados em poços de maiores dimensões, escavações ou situações de água livre.
Dispositivo seletivo à água (TR-51710)
O dispositivo TR-51710 pode ser usado para aplicações onde o nível d'água pode ultrapassar o limite de curso do flutuador, ocasionando o bombeamento de água. Sua função será interromper a operação da bomba ,quando o nível da água puder ocasionar seu bombeamento. Quando o nível d'água retornar ao normal, o sistema retornará a operar normalmente.
Nota técnica: na instalação, é necessário assegurar-se que a variação dos níveis d'água não excedam o curso do Skimmer ou a água poderá ser coletada pelo sistema. O dispositivo TR-51710 (High Water Shut Off) é recomendado para essas aplicações. Quando na instalação do sistema, é importante, também, considerar a elevação do nível do lençol freático pela remoção do contaminante de superfície. O nível d'água pode sofrer um acréscimo acima de 20%, quando o produto é removido.
Tampa do poço
A tampa do poço é expansível passando por ela a linha de suprimento de ar e de descarga do líquido, permitindo assim que a bomba seja facilmente ajustável. Os selos de poços protegem contra a entrada de detritos e estão disponíveis para poços de 2" a 8".
O regulador de pressão permite que a operação da bomba seja configurada de acordo com a profundidade da sua instalação. Como mínimo, é necessário uma pressão de 60 psi para que a bomba FAP Plus® opere adequadamente. O filtro regulador acompanha a cada bomba FAP Plus®.
Dispositivo pneumático de proteção para tanque cheio
Este dispositivo é instalado no tanque ou tambor de recuperação e é recomendado para prevenir o transbordamento do produto. É instalado no interior do reservatório através de uma abertura padrão de 2". O sistema monitora o nível do produto e, quando este aproxima-se do enchimento completo, corta a alimentação pneumática da bomba, cessando o bombeamento. O dispositivo TR-757 opera com as bombas de forma individual, porém o TR-75711 pode comandar mais de 3 bombas FAP Plus® simultaneamente.
Dispositivo eletro-pneumático de tanque cheio
Este dispositivo utiliza um sensor de bóia intrinsecamente seguro para interromper o fornecimento do ar comprimido à bomba FAP Plus®. Isso inclui um timer (temporizador) de 24 horas, que permite a programação da partida e parada das bombas por intervalos de 15 minutos. A alimentação elétrica necessária é de 115 Vac.
Os componentes mais importantes na configuração do sistema FAP Plus® deverão ser a flutuação do nível d'água, a viscosidade do produto, o tipo do produto, o diâmetro do poço e a quantidade do contaminante presente.
Nota técnica: As bombas FAP Plus® requerem um mínimo de 60 psi para sua operação correta.
FAP HF – Sistema FAP Plus® para bombeamento das mais altas vazões (até 8,3 l/min) com uma sucção de 57,6 Kpa na entrada.