O que é Sprinkler - Grupo Brava - Proteção contra incêndios
O que é Sprinkler
- Maior complexidade – sistemas de canalização seca exigem equipamentos de controle adicional e componentes de fornecimento de pressão de ar, o que aumenta a complexidade do sistema.
- Maiores custos de instalação e manutenção
- Aumento do tempo de resposta de fogo – Porque a tubulação está vazia no momento da aspersão opera, há um atraso de tempo inerentes a entrega de água para os aspersores que operaram enquanto a água viaja do tubo ascendente para o sprinkler, parcialmente enchendo a tubagem no processo .Um máximo de 60 segundos é normalmente permitido por requisitos normativos a partir do momento um único aspersor abre até que a água é descarregada para o fogo. Este atraso na supressão de fogo resulta em um grande incêndio antes de controle, aumentando danos materiais.
- Aumento dacorrosão potencial – Após a operação ou teste, dry-pipe tubulação do sistema de aspersão é drenada, mas a água residual acumula em tubulação pontos baixos, e a umidade também é retida na atmosfera dentro da tubulação. Esta umidade, juntamente com o oxigênio disponível no ar comprimido na tubulação, aumenta as taxas de parede corrosão interna da tubulação, possivelmente, acabou levando a vazamentos. A taxa de corrosão da parede do tubo interno em sistemas de tubo molhado (em que a tubulação está constantemente cheio de água) é muito menor, como a quantidade de oxigênio disponível para o processo de corrosão é menor A corrosão pode ser combatida através da utilização de aço galvanizado tubo, que é menos susceptível à corrosão, ou através da utilização de azoto seco para pressurizar o sistema, em vez de ar. Estas precauções adicionais vai aumentar o custo do sistema, mas pode ajudar a prevenir a falha do sistema e prematura necessidade para a substituição do sistema no futuro.
- Sistemas de dilúvio
- Sistemas "dilúvio" são sistemas em que todos os aspersores ligados ao sistema de tubagens de água estão abertos, em que o elemento de comando de leitura de calor é removido, ou especificamente concebidos como tal. Estes sistemas são utilizados para riscos especiais onde a rápida propagação do fogo é uma preocupação, uma vez que proporcionam uma aplicação simultânea de água ao longo de todo o perigo.
- A água não está presente na tubagem até que o sistema opera. Uma vez que os orifícios de aspersão estão abertos, a tubagem é à pressão atmosférica. Para evitar que a pressão do fornecimento de água a partir de forçar a água na tubagem, uma "válvula de inundação" é usado na ligação de alimentação de água, que é uma válvula travada mecanicamente. É uma válvula de reposição, e permanece aberta, uma vez tropeçou.
- Porque os elementos sensores de calor presentes nos sprinklers automáticos foram removidos (resultando em sprinklers abertos), a válvula de dilúvio deve ser aberta quando o sistema de alarme de incêndio (SDAI) é acionado.
-Sistemas de pré-ação
- Sistemas de aspersão de pré-ação são especializados para uso em locais onde a ativação acidental é indesejável, como em museus com obras raras de arte, manuscritos ou livros; e centros de dados, para a proteção de equipamentos de informática a partir de descarga acidental da água.
- Sistemas de pré-ação são híbridos com aspersão molhada e seca, dependendo do objetivo exato do sistema.
- Sistemas de aspersão de água de espuma
- Um sistema com água e espuma é para aplicação especial, a descarga de uma mistura de água e baixa expansão de espuma concentrado, resultando em um spray de espuma . Estes sistemas são normalmente utilizados com ocupações de riscos como líquidos inflamáveis , e em Aeroporto.
- "Water spray" sistemas são operacionalmente idêntico a um sistema de dilúvio, mas os padrões de tubulação e bocal de descarga de pulverização são projetados para proteger um perigo exclusivamente configurado, sendo geralmente componentes ou equipamentos tridimensionais (ou seja, ao contrário de um sistema de dilúvio, que é projetado para cobrir a área de piso horizontal de um quarto).
- Sistemas de névoa de água
- Sistemas de névoa de água são usados para aplicações especiais em que for decidido que a criação de um vapor absorvente de calor é o principal objetivo. Este tipo de sistema é tipicamente utilizado quando os danos da água pode ser uma preocupação, ou onde o abastecimento de água são limitadas. Névoa de água como um tamanho de gota de "menos de 1000 microns, à pressão de operação mínima do bocal de descarga."