Inversor Solar Fotovoltaico Off Grid Inversor Cmp242200000 Multiplus 2kva 24v-230v Senoidal Pura+carregador
REF.: A36783-6O
Por: R$10.117,16
6x de R$1.686,78 sem juros
ou à vista por apenas R$9.510,13
Modelo: CMP242020000 MULTIPLUS 2000VA 24V/230V SENOIDAL PURA+CARREGADOR
Necessário 32601-8 - CABO ASS030130010 VE INTERFACE MK2-USB PROGR MULTIPLUS E QUADRO Para conectar os inversores Multiplus e Quattro ao computador para programação
Inversor/Carregador Multifuncional, com gerenciamento inteligente de energia
O Multiplus é um potente inversor de onda senoidal pura, um carregador de bateria sofisticado, que possui uma tecnologia de carga adaptativa, e uma chave de transferência de CA de alta velocidade em uma única gabinete. Além dessas funções principais, o MultiPlus tem vários recursos avançados, como citado abaixo.
Potência praticamente ilimitada graças ao funcionamento em paralelo
Até seis Multis podem ser operados em paralelo para atingir uma maior potência de saída. Seis unidades de 24/2000/50, por exemplo, geram 9.600W / 12.000VA de potência de saída com 300 Amps de capacidade de carga.
Capacidade de trifásico
Além da conexão em paralelo, três unidades podem ser configuradas para saída trifásica. Mas isso não é tudo: com três strings de três unidades em paralelo, um inversor trifásico com 14.4kW/18kVA e 450A de carga podem ser montados.
Opção Split Phase
Duas unidades podem ser colocadas de forma a proporcionar uma defasagem de 120º entre as fases - Split Phase.
PowerControl - Conexões com geradores ou outras fontes de energia
A corrente máxima de carregamento de baterias pode ser programada, levando-se em conta conexões a geradores ou outros tipos de alimentação evitando sobrecarga.
Quatro estados do carregador adaptativo e dois bancos de bateria
A rede é utilizada para carregar o banco de baterias através de um avançado software de carga adaptativo. O software ajusta os três estágios dos processo automaticamente de acordo com a condição da bateria e adiciona um quarto estágio para longos períodos de flutuação de carregamento. Além disso, o Multiplus carregará uma segunda bateria usando uma saída de carga lenta independente, destinada a um motor ou gerador de partida.
A configuração de sistema nunca foi tão fácil
Depois da instalação, o MultiPlus está pronto para funcionar. Se precisar alterar as configurações, isso pode ser realizado em questão de minutos com um procedimento de ajuste com chave DIP. Mesmo operações em paralelo e trifásicas podem ser programadas com chaves DIP: sem necessidade de computador! Alternativamente, VE.Net pode ser usado ao invés de chaves DIP. Um sofisticado software (VE.Bus Quick Configure e VE.Bus System Configurator) está disponível para configurar vários novos e avançados recursos.
PowerControl - Sim
PowerAssist - Sim
Chave de transferência - 50A
Operação paralela e trifásica - Sim
Tensão de entrada (V CC) 19-33V
Saída Tensão de saída:230VAC ± 2%
Frequência: 60 Hz ± 0,1%
Potência de saída a 25ºC / 77°F - 2000VA
Potência de saída a 25ºC / 77°F - 1600W
Potência de saída a 40ºC / 104°F - 1400W
Potência de saída a 65ºC / 150°F - 1000W
Potência de pico - 4000W
Máxima eficiência 94%
Potência de carga zero 11W
Potência de carga zero no modo AES 9W
Potência de carga zero no modo Search 4W
Entrada CA Tensão de entrada: 187-265VAC Frequência de entrada: 45 -65Hz
Tensão de carga em absorption (V CC) 28,8
Tensão de carga em float (VCC) 27,6
Modo Storage (VCC) 26,4
Corrente geração de carga da bateria 50A
Corrente de início de carga da bateria 4A
Sensor de temperatura da bateria - Sim
Relé programável - Sim (1x)
Proteções:Saídade curto-circuito, sobrecarga, tensão de bateria muito alta, tensão de bateria muito baixa, temperatura excessiva, 230 VCA na saída do inversor, tensão de ondulação de entrada muito alta.
Relé programável que pode ser ajustado para alarme geral, tensão CC baixa ou função de início/parada do grupo gerador Valor CA:230V/4A Valor CC: 4A até 35 VCC, 1A até 60VCC
Características Comuns - Temperatura de operação: -40 - +65°C / -40 a 150°F (com ventoinha de resfriamento) Umidade (sem condensação): max 95%