Upgrade para MIP1000 - Fórum Intelbras
Principal Índice do fórum Segurança Eletrônica Interfonia Condominial Sistema de controle de acessos condominial MIP 1000 - Módulo Inteligente de Portaria
Bem-vindo: 29 Out 2020, 14:02
Upgrade para MIP1000
robsonsebold
Registrado em: 22 Abr 2019, 23:24
Mensagem por robsonsebold » 22 Abr 2019, 23:39
Olá, em um condomínio o cliente possui um sistema de acesso através de um XPE 1013 ID, nele é acionado via telefone os comandos que abrem duas portas separadamente: *1 e *2.
O cliente gostaria de aumentar seu controle sobre os acessos. Como MIP 1000 como ficaria o controle de quem abre as portas?
Ex: O MIP irá registrar o acesso pelo numero do apto chamado e com a mesma senha padrão para todos ele consegue distinguir quem abriu ou teria que criar uma senha para cada cada apartamento abrir cada porta.
Mensagem por IntelbrasCondominial » 23 Abr 2019, 18:55
Olá @robsonebold,
Correto, deverá cadastrar uma senha para cadas usuário do MIP, que fará o controle de abertura dos apartamentos.
João é do apartamento 101, então no MIP deve ser cadastrado o usuário João com numero de apartamento 101, assim no momento do acionamento da fechadura por senha digitada no XPE 1013 ID ou utilizando a tag respectiva daquele mesmo usuário, irá registrar que o acesso foi realizado pelo João, identificando assim qual aparelho e em qual horário o acesso foi feito.
Se for feito uma chamada por um visitante ao morador e esse morador acionar a fechadura pelo seu apartamento, irá registrar apenas que o apartamento acionou a fechadura.
Mensagem por shimpato » 05 Mai 2019, 23:03
apenas complementando a informação,
o MIP 1000 nao permite utilizar a mesma senha para mais de 1 usuario que seja do mesmo apartamento,
além de nao ser seguro todos usarem a mesma senha, nao teria como identificar quem fez esse acionamento,
o que é exatamente o oposto de um controle de acesso, ele verifica quem fez o acionamento.
Mensagem por miletos » 21 Ago 2019, 10:02
shimpato escreveu: .
Neste teu vídeo tu fez intertravamento utilizando 2 bioinox? Como? Pelo manual as bioinox não permitem configurar intertravamento.
Mensagem por shimpato » 21 Ago 2019, 14:16
miletos escreveu: .
o INTERTRAVAMENTO foi feito pelo XPE 1013 PLUS que esta acima do leitor Biométrico SS 311 MF.
mas você pode tb usar Fontes carregadoras com a função de INTERTRAVAMENTO, porem da INTELRBAS ainda nao tem esse tipo de fonte com INTERTRAVAMENTO integrado.
Mensagem por miletos » 21 Ago 2019, 14:28
Consigo fazer o intertravamento com o XPE em uma porta e bioinox na outra?
Mensagem por shimpato » 21 Ago 2019, 21:58
miletos escreveu: Consigo fazer o intertravamento com o XPE em uma porta e bioinox na outra?
o intertravamento vai depender apenas do XPE, pois é ele que tem a entrada para 2 sensores
então precisará que os sensores das 2 portas estejam ligados no XPE PLUS, e o acionamento seja feito por ele,
no caso que eu mostro no video o acionamento dos 2 portões é feito pelo XPE 1013 PLUS
as 2 BIOMETRIAS então ligadas na entrada de botoeira do XPE 1013 PLUS
então essas biometrias nao enviam o comando para a fonte fazer a abertura, elas enviam o comando para o XPE fazer essa abertura
1° - Biometria 1 verifica se o usuario esta cadastrado e liberado, se estiver ela faz o pulso em seu contato seco, esse contato seco esta ligado na entrada de Botoeira do XPE 1013 PLUS
2° - o XPE 1013 PLUS recebe o comando de abertura pela entrada de botoeira, verifica se o portão esta fechado, se estiver ele libera um pulso em sua saida, esse pulso esta ligado na entrada de botoeira da FA 1220S.
3° - a FA 1220S faz a abertura da fechadura
INTERTRAVAMENTO COM BIO INOX E XPE 1013 PLUS.jpg (248.3 KiB) Exibido 993 vezes
Mensagem por miletos » 22 Ago 2019, 10:39
O MIP1000 fica ligado somentes nas 2 bioinox? Pq o RS485 do XPE está sendo utilizado como botoeira.
O MIP registra quem colocou o dedo nas duas biometrias?
É possível fazer o acionamento das portas pelo MIP através dos botões?
Mensagem por shimpato » 22 Ago 2019, 11:01
miletos escreveu: Excelente ideia.
só da para fazer o esquema acima com XPE PLUS, ele nao tem entrada RS 485, somente a a entrada de Botoeira,
o MIP vai abrir normal, pois ele vai acionar o Bio INOX, e por sua vez o Bio INOX acionar a botoeira do XPE PLUS, exatamente como esta no video