Na minha sala de jantar, tenho o seguinte: há uma passagem de arame subindo pelo chão do porão. Em seguida, ele sai do muro, contorna um prisioneiro (ou pregos, não sei dizer se há mais de um), volta para o muro e desce até o interruptor. Em seguida, vai até um suporte de teto e, em seguida, até o 2º andar, onde alimenta um dispositivo de iluminação e uma tomada.
Parece que o proprietário anterior fez isso porque há um duto de ar diretamente abaixo do interruptor e eles queriam evitá-lo. Havia um teto suspenso nesta sala, de modo que o fio estava escondido acima do teto.
Diretamente do outro lado dessa parede, muito perto desse interruptor está um interruptor em outro circuito. Esse circuito alimenta a luz da cozinha (um pequeno caso de 2 lâmpadas), um fogão a gás e uma tomada perto do balcão.
Não é evidente nesta foto o fato de meus rodapés terem uma boa largura de 15 cm. Além disso, as paredes são de gesso. Obviamente, tenho alguns furos para corrigir, não importa o que aconteça, mas quero ter certeza absoluta do meu plano antes de qualquer outro buracos são feitos.
Para mim, parece que existem algumas opções e não tenho certeza de qual é a melhor:
Mova a corrida alguns metros, o que a colocaria ao lado do duto de ar (acho que há cerca de 1/2 "entre o duto e o perno adjacente. É seguro que eles estejam tão perto?)
Deixe a corrida como está, mova Lord Duckington de seu trono, corte o gesso entre os dois furos, faça os furos nos prisioneiros e passe o fio por ele, conserte a bagunça (acho que essa parede é portadora de carga, então isso pode ser um péssima ideia).
Re-conecte-o para que esta execução obtenha energia do circuito na parede atrás dele. Eles não têm muito, então acho que combiná-los provavelmente é seguro. Nesse caso, seria seguro ter alguns centímetros de romex passando de uma caixa para outra e apenas conectar tudo com porcas de arame?
Retire os rodapés, faça um novo buraco no chão e mova a caixa 10 cm para a esquerda (não tenho certeza se o ripado está atrás dos rodapés ou não).
Como iniciante no trabalho elétrico, como devo abordar esse problema?
EDIT: Eu concluí este projeto. Acabei puxando o rodapé e perfurando um buraco no chão, depois remendando esses buracos. Isso foi surpreendentemente menos difícil do que eu pensava. As respostas foram de grande ajuda, tanto na informação quanto na confiança necessária para realmente concluí-la!
Meu voto é a opção 2. Um buraco através de um ou dois pinos em uma parede de suporte de carga não vai enfraquecer tanto. Você pode usar um extensor de broca flexível e um pouco mais para diminuir a quantidade de dano adicional.
Onde você mora? O fio que sai da parede dessa maneira é contra a NEC e um inspetor de permissão de ocupação simples deve ter percebido isso antes de você comprar a propriedade.
@ maple_shaft - ele disse que costumava haver uma queda no teto, então estava escondido.
Você tem acesso ao fio no porão? O único problema com a ventilação seria no inverno devido a temperaturas ambientes mais altas (provavelmente não). Você poderia espremer um pedaço de EMT de 1/2 "para
— colá-
Acabei de perceber que você é o mesmo cara dessa pergunta! diy.stackexchange.com/questions/20347/… Acho que estamos começando a ver um tema comum aqui! ;-)
Não há nada que eu veja na NEC que imponha restrições à operação da linha elétrica perto de HVAC, desde que atenda a outros requisitos de código. Ele deve estar adequadamente ancorado à estrutura, o que significa que, quando for executado, deve ser ancorado ou grampeado nos prisioneiros da parede. HVAC não conta. Em absolutamente NENHUMA circunstância você deve operar a linha elétrica DENTRO do HVAC!
Um pequeno orifício para a linha elétrica no meio do pino não afetará a capacidade de carga da parede de maneira significativa. Isso é seguro e provavelmente a melhor opção.
Essa é outra opção e provavelmente envolveria menos remendos de gesso quando terminar. A única coisa que você deve ter certeza é se a linha de chumbo está chegando à caixa de distribuição. Se a energia chegar ao receptáculo ou luminária em vez do interruptor, isso não funcionará. Certifique-se de conectar tudo corretamente em paralelo, se você fizer isso.
Se você achar que há espaço suficiente não ocupado pelo sistema de climatização, com certeza, você pode executá-lo novamente dessa maneira do porão. De fato, com o seu rodapé alto, você pode ocultar os danos do gesso e arrastá-lo até o novo local da saída. Mais uma vez, certifique-se de que não haja uma abertura para cima do pino de parede que vai para o andar de cima, o que parece provável na sua foto.
Lorde Duckington, tenho certeza que não aprova.
+1, mas adicione uma proteção de unha ao cravo onde está o buraco.
"Não há nada que eu veja na NEC que imponha restrições ao funcionamento da linha elétrica perto de HVAC, desde que atenda a outros requisitos de código" - Mais informações aqui .
Como é, é apropriado, embora talvez um pouco tortuoso - além do fio que sai da parede. Então, eu diria que é tudo o que você precisa corrigir. Você provavelmente precisará ampliar um pouco os furos atuais para obter uma broca longa para fazer um furo no prisioneiro e, em seguida, poder pescá-lo. Um orifício no centro do pino grande o suficiente para a fiação não comprometerá a força da parede de maneira significativa; portanto, não se preocupe.
Para mover os fios, você terá que tirar a caixa elétrica existente da parede de qualquer maneira, então eu faria um furo na placa inferior da parede do porão e pescaria o fio no buraco que você faz quando você remove essa caixa de duas gangues. Pode ser necessário desmontar temporariamente o duto do forno para chegar ao ponto certo, mas isso é muito mais fácil, consome menos tempo e é menos complicado do que refazer todo o drywall para passar o arame pelos prisioneiros. Colocar um pouco de spackle nos dois furos existentes é muito menos um projeto do que consertar todos os furos que você terá que fazer para perfurar esses prisioneiros e passar o fio. Se você pode cortar o fio existente onde ele está exposto e depois puxá-lo de volta para o porão, você pode pescar novamente até onde a caixa de distribuição vai, e você nem precisará comprar um novo fio.