A caixa de hidrante cromada. É legal?
Por Flávio Longuini
Trata-se de um prédio de apenas 7 andares, com apenas uma unidade por andar, e que tem uma caixa desta de hidrande em cada hall. Esta caixa atualmente, possui a cor vermelha. Por ser uso 'exclusivo' de cada morador, não vemos problema em cada um pintar da cor que bem entender, inclusive cromá-la como sugerido por um dos moradores, que informou que já viu isto em um prédio comercial (BANCO).
Que eu saibam, tem que ser vermelha.
Vamos aguardar os colegas opinarem, pois não tenho certeza. No nosso condominio são todas vermelhas.
Flávio, até onde sei, essa cor vermelha é a padronização exigida pela NBR 13714 - Sistema de hidrantes e mangotinhos e acessórios e a sinalização deve seguir a INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2004 Sinalização de Emergência do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de SP.
O máximo possivel é colocar aquela caixa usada em shopping centers que tem seu interior vermelho e a porta de vidro com o inscrito "INCÊNDIO" ou caso a caixa seja interira de vidro, suas laterais serão vermelhas, mas sempre a cor vermelçha deve estar presente.
"NBR 13714 - Sistema de hidrantes e mangotinhos e acessórios
4.7.2 No interior do abrigo pode ser instalada a válvula angular, desde que o seu manuseio e manutenção estejam garantidos.
4.7.3 Os abrigos devem ser em cor vermelha, possuindo apoio ou fixação própria, independente da tubulação que abastece o hidrante ou mangotinho.
4.7.4 Os abrigos não devem ter outro uso além daquele indicado nesta Norma. 4.8 Válvulas de abertura para hidrantes ou mangotinhos."
Flávio Longuini respondeu
Pessoal, agradeço pelas respostas, principalmente à Sra. Ângela, que me deu um norte na minha busca.
E, para dividir com com todos a resposta à minha pergunta, segue abaixo parte da INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº. 20/2011, que dispõe sobre a ?Sinalização de emergência? e assim prevê:
a.) podem ser pintadas em outra cor, mesmo quando metálicas, combinando com a arquitetura e decoração do ambiente, desde que as mesmas estejam devidamente identificadas com o dístico ?incêndio? ? fundo vermelho com inscrição na cor branca ou amarela;
b.) podem possuir abertura no centro com área mínima de 0,04 m², fechada com material transparente (vidro, acrílico etc), identificado com o dístico ?incêndio? ? fundo vermelho com inscrição na cor branca ou amarela.
Percebam que ao contrário do que imáginávamos, há sim bastante maliabilidade na norma, de maneira que ninguém precisa ficar com um hall horrível, com uma enorme caixa vermelha, mas, igualmente, devemos nos ater a uma padronização, caso contrário, teremos um carnaval.
Ligia Viana respondeu
As caixas do meu condom[inio sáo vermelhas. Por descuido se pintou de branco a que fica no hall de entrada e fui alertada por um engenheiro que existe norma que determina que seja vermelha. Mas encontrei um documento do Corpo de Bombeiros de Sáo Paulo que diz que " 5.4.3 Os abrigos podem ser construídos de materiais metálicos, de madeira, de fi bra ou de vidro, podendo ser pintados em qualquer cor, desde que sinalizados de acordo com a Instrução Técnica nº 20 ? Sinalização de
emergência." Os abrigos são justamente as caixas dos hidrantes.
Fábio Alberto Barbosa Guimarães respondeu
A IT-20 estabelece que "apenas as portas" podem ser pintadas em outra cor, porém todo o resto da caixa deve estar em cor vermelha.
Fonte: IT-20 do CBPMSP
Sim, Flávio, a pintura ou cromagem pode ser feita. Desde que mantenha a identificação da função. Num shopping center aqui perto de casa as caixas de mangotinhos são todas revestidas com fórmica imitando madeira e com porta de vidro temperado com dobradiças douradas. Com a inscrição "Hidrante" no vidro.
Lembrando que norma não é lei, vocês podem sim modificar desde que aprovado em assembleia.
César, IT não é norma é instrução técnica e tem força de lei sim e adota as NBRs como diretriz. Shopping não é parâmetro e revestir um equipamento de combate a incêndio com material combustível e se foi aprovado é uma conduta no mínimo duvidosa!!
Em tempo: Assembleia de condomínio não pode mudar e nem fazer lei! Só se pode orientar, quando se tem o mínimo de conhecimento pra não dizer equívocos! Lembrem-se de da tragédia de Santa Maria.
IT-20 faz referência à sinalização e não a materiais.
"6.2.6.1 Para o sistema de proteção por hidrantes, as tubulações
aparentes, não embutidas na alvenaria (parede e piso),
devem ter pintura na cor vermelha;
a. podem ser pintadas em outra cor, mesmo quando
metálicas, combinando com a arquitetura e decoração
do ambiente, desde que as mesmas estejam devidamente
identificadas com o dístico ?incêndio? ? fundo
vermelho com inscrição na cor branca ou amarela;
b. podem possuir abertura no centro com área mínima
de 0,04 m², fechada com material transparente (vidro,
acrílico etc), identificado com o dístico ?incêndio? ? fundo
vermelho com inscrição na cor branca ou amarela."
O que deve estar na cor vermelha é a tubulação. Não existe nenhuma indicação de que a caixa deva ser vermelha mesmo porque em geral esse tipo de caixa fica embutida na parede e só aparece a porta mesmo.
A expressão "mesmo quando metálica", quer dizer que o abrigo pode ser construído em outro material. Mesmo porque se a área ao redor da caixa estiver em chamas, ninguém vai utilizar aquele hidrante.