ME22A | MERCATO | Módulo de expansão e controle Modbus (10DI/NTC, 2AI, – Mercato Automação
Home › ME22A | MERCATO | Módulo de expansão e controle Modbus (10DI/NTC, 2AI, 10DO)
ME22A | MERCATO | Módulo de expansão e controle Modbus (10DI/NTC, 2AI, 10DO)
SKU: ME22A
Os controladores dedicados ME são módulos de controle e expansão com 22 entradas e saídas, que permitem aumentar a capacidade de pontos da instalação. Comunicam-se através dos protocolos padrão de mercado. Podem operar de forma stand-alone como controlador dedicado ou como módulo de expansão na rede Modbus.
O ME22A é um módulo que pertence a linha de equipamentos complementares, linha de equipamentos desenvolvida e fabricada no Brasil pela Mercato. Este equipamento se caracteriza por ser um um módulo de controle e expansão de entradas e saídas que permite aumentar a capacidade de pontos da instalação comunicando-se através dos protocolo BACnet e Modbus. Podem operar de forma standalone como controlador ou como módulo de expansão na rede Modbus ou BACnet.
O ME22A conta com 10 entradas digitais contato seco ou sensor NTC 10k (curvas AN ou CP), 2 entradas analógicas configuráveis entre tensão (0/2-10V) ou corrente (0/4-20mA) e 10 saídas digitais a relé, para acionamento de cargas até 250V, 2A. Esta versão não possui saídas analógicas.
O equipamento também possui interface RS-485 isolada, no protocolo Modbus RTU.
1.Onde é possível encontrar a última versão de firmware do ME22A?
2.Como atualizar o firmware do ME22A?
Para atualizar o firmware é necessário o software firmware update e o firmware mais recente do equipamento. Além disso, você também pode acessar o nosso nosso tutorial de atualização .
3.Como colocar o ME22A em modo boot?
O ME22A entra em modo boot automaticamente nos primeiros 3 segundos em que é energizado. Para verificar mais detalhadamente este processo, acesse nosso tutorial.
4. Como são feitas as configurações de rede do ME22A?
As configurações devem ser feitas através do software ME22 config, disponível na área do cliente.
5.As demais configurações do ME22A, são feitas onde?
São feitas através do software Mconfig.
6.Existe alguma regra para conectar o software ME22config no equipamento?
Sim, o ME22config só se conecta no equipamento nos primeiros 3 segundos em que ele foi energizado.
7. Quais lógicas já vem embarcadas no ME22A?
O ME22A possui lógica de programação horária, monitoração de saídas, controles on/off e blocos de rodizio.
8. O ME22A pode ser utilizado com o MDR?
Não, o ME22A é apenas um módulo de controle e expansão de entradas, por isso, não é utilizado com o MDR.