Botoeiras e sinalizadores - Mundo da Elétrica
Para facilitar o trabalho relativo aos comandos elétricos, foram criados diversos modelos de botoeiras cada uma com um sistema de funcionamento diferente, desta forma é possível obter diversas formas de trabalho dentro de um único sistema de comandos elétricos mudando apenas sua forma de acionamento. As normas NR26 e NR12 especificaram cores para que houvesse um padrão de trabalho onde qualquer profissional pudesse identificar o fluxo de funcionamento apenas observando as cores dos botões que estivessem ligados.
Modelos de botoeiras.
Botoeira com retenção ou chave seletora: Possui normalmente duas ou três posições, sendo elas liga ou desliga, deixando o circuito com praticidade de possuir em apenas um botão as duas funções e ainda ocupando menos espaço. Da mesma forma que existem os prós também existem os contras, uma desvantagem do uso deste componente é que quando acabar a energia e o circuito estiver em funcionamento ele permanecerá comutado na posição ligado, então quando a energia voltar o circuito irá voltar automaticamente, da mesma forma se um relé de proteção atuar desligando o circuito ao se retirar a falha o funcionamento do circuito se restabelecerá podendo prejudicar no futuro o funcionamento interno de algum componente de proteção ou até trazer risco aos trabalhadores envolvidos no sistema comandado por este tipo de dispositivo.
Botão pulsador ou Botão sem retenção: Muito utilizado no circuito de comandos juntamente com um contato de selo, caso não seja usado juntamente a um contato de selo seu funcionamento será temporário. Este modelo de botoeira é muito usado pela segurança proporcionada por ele quando há falta de energia elétrica, pois mesmo com contato de selo seu circuito é desligado sendo possível sua religação apenas se acionado novamente o botão, a desvantagem deste modelo é a necessidade de outro botão para desligar o circuito, o que acaba ocupando espaço adicional.
Botão Pulsador.
Botão liga e desliga conjugado: Este modelo possui as funções necessárias no circuito em apenas um botão. Sua forma de trabalho é o pulsador sem retenção, sendo também necessário o uso de um contato de selo para que o circuito permaneça ligado, no entanto diferente do modelo acima, este possui ambos acionamentos no mesmo botão onde os contatos são divididos, um lado possuindo o botão liga na cor verde e no outro lado da divisória possuindo o botão desliga na cor vermelha.
Botão cogumelo ou botão de emergência: Usado para desligar o comando em caso de alguma anormalidade ou para que seja feito alguma manutenção onde é preciso seu desligamento. Este botão conta com retenção quando acionado através da pressão sobre sua estrutura. Para retornar ao seu estado normal é necessário girar o botão de modo a promover o destravamento, esta manobra torna o dispositivo muto seguro evitando manobras inadvertidas. Geralmente seus contatos de proteção são NF (Normalmente Fechado) utilizados para desligar o circuito e NA (Normalmente Aberto) para sinalizar a condição de emergência.
Botoeira de Emergência.
Cores para sinalização em botões.
Verde: Arranque, liga e partida.
Preto: Arranque, liga e partida.
Vermelho: Parar, desligar, botão de emergência.
Amarelo: Inverter o sentido, cancelar operação, cancelar condição perigosa.
Azul: Qualquer função diferente das anteriores.
Branco: Qualquer função diferente das anteriores.
Além dos botões, também existem nos comandos elétricos os sinalizadores para identificar qual funcionamento está acontecendo no painel, normatizado pela NR26 e NR12 para maior segurança padronizados nas cores Verde, Vermelho, Amarelo, Azul e Incolor, mas o uso das cores devem ser feito de forma o mais reduzido possível para não confundir o profissional que está transitando no local onde se encontra o equipamento ou até mesmo o manuseando.
Segundo NR 26:
Cores para sinalização em lampadas.
Verde: Máquina pronta a operar,circuitos e dispositivos em condição de funcionamento.
Vermelho: Estado de alerta e perigo,máquina anormal, parada por dispositivo de proteção ou emergência.
Amarelo: Valor próximo do máximo para grandezas como temperatura ou corrente, alarme visual de falha.
Incolor: Máquina em funcionamento normal, circuito sobre tensão e pronto para funcionar.
Azul: Qualquer função que não seja as anteriores.
Agora quando forem desenvolver um projeto ou montar um comando em quadro elétrico terão informações necessárias de quais cores utilizar nas botoeiras e sinalizadores, bem como a variedade de tipos e dimensões de botoeiras disponíveis para se utilizar nos acionamentos elétricos.