Instalação de compressor, motor de ventoinha e capacitor em um ar-condicionado |
O compressor, o motor da ventoinha e o capacitor trabalham juntos na unidade de condensação de um sistema de ar-condicionado. Os fios que alimentam o condensador com eletricidade de alta tensão se conectam ao terminal de tensão do contator, enquanto os fios de sinal de baixa tensão do sistema se conectam à bobina do contator. Quando o sinal de baixa tensão ativa a bobina, os pontos de contato se fecham e a eletricidade de alta tensão alimenta o compressor, o motor da ventoinha e o capacitor. O compressor e o motor utilizam o capacitor para manter um fluxo com velocidade constante.
O compressor, o motor da ventoinha e o capacitor funcionam juntos em um condensador (Comstock/Comstock/Getty Images)
Conecte sua unidade
Ajuste a função do termostato para a posição desligada e desarme o disjuntor da unidade do condensador.
Remova a tampa do painel elétrico do condensador com a chave adequada, normalmente uma chave hexagonal de 1/4" (6 mm) ou 5/16" (8 mm). Um painel elétrico de ar-condicionado possui um contator e um capacitor.
Examine e entenda o diagrama de conexão da unidade condensadora, normalmente localizado na parte interna da tampa da caixa de seu painel elétrico. Esse diagrama identifica as cores e funções dos fios do motor da ventoinha e do compressor. Um gráfico dessas conexões no corpo do motor também identifica as cores de seus fios e a função de cada um deles. As letras marcadas na carcaça do compressor próximo aos terminais dos fios identificam cada função dessas partes.
Examine o topo do capacitor. Os rótulos próximos a cada terminal identificam suas funções.
Ligue os fios do motor da ventoinha e do compressor no painel elétrico.
Coloque o conector no fio do motor da ventoinha com a função "Cap" no terminal do capacitor identificado como ventoinha. Normalmente, esse motor utiliza um revestimento de cor marrom no fio do capacitor.
Pressione o conector no fio do compressor cuja função é iniciar o funcionamento do sistema.
Encaixe o conector no fio curto do terminal "L1" do contator no terminal "Comum", "Neutro" ou "Com" do capacitor. O fio branco do disjuntor normalmente se conecta ao lado de saída do terminal "L1" do contator.
Insira a ponta do fio do compressor com a função "R" no terminal "L1" do contator. Se o fio utilizar um conector, pressione-o em um dos garfos "L1" do contator. Caso contrário, encaixe sua ponta no terminal com um parafuso e aperte usando uma chave Phillips.
Coloque o conector no fio "Neutro" do motor da ventoinha em uma ponta da haste "L1" do contator.
Conecte o fio do compressor com a função "Neutro" ou "C" ao terminal "L2" do contator. O fio preto do disjuntor normalmente se conecta ao lado de entrada do terminal "L2" do contator.
Encaixe o conector apropriado no fio do motor da ventoinha em um dos dentes ou garfos "L2" do contator.
Industrial Electronics: Componentes, símbolos e circuito dos diagramas de conexão do ar-condicionado [em inglês]
Copeland: Motores para compressores Copeland Scroll [em inglês]
HVAC Parts Outlet; Consertando um capacitor; 2011 [em inglês]
Central-Air-Conditioner-and-Refrigeration.com: Como funciona o ciclo básico de refrigeração? [em inglês]