BOLETIM PARA INSTALADORES DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO EDIÇÃO Nº37 ABR/MAI/JUN - PDF
BOLETIM PARA INSTALADORES DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO EDIÇÃO Nº37 ABR/MAI/JUN
Download "BOLETIM PARA INSTALADORES DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO EDIÇÃO Nº37 ABR/MAI/JUN - 2011"
Manuel Godoi Vilarinho
1 BOLETIM PARA INSTALADORES DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO EDIÇÃO Nº37 ABR/MAI/JUN
2 ÍNDICE 03 EDITORIAL Pensamento crítico SKKFOR As instalações da SKKFOR e a prática simulada PROBLEMAS USUAIS COM FILTROS Soluções 08 CONTROLADOR XC1015D Controladores de centrais 09 VENTILAÇÃO Moradias Unifamiliares 10 NOVIDADES BITZER Ecoline 11 Actualidade Publicações Eventos Ficha Técnica Director Pereira da Silva Propriedade SKK, SA. Periodicidade Trimestral Tiragem 1500 exemplares Dep. Legal 90527/95 N. Inscrições MJ SKK, SA. - Rua Monte dos Pipos, Arm. 6, Matosinhos - Portugal 02. Skknews
3 r EDITORIAL Face ao contexto que actualmente se vive, de tanta incerteza e desorientação, aprender a reflectir, a optar e a agir com qualidade, torna-se muito mais crítico do que noutra qualquer situação. Todos pensamos, é da nossa natureza. Todavia, muito do nosso pensar é distorcido, enviesado, parcial, acrítico, interesseiro, uniforme e até prejudicial. Com efeito, a qualidade da nossa vida, o que fazemos, depende da qualidade do nosso pensamento. Não raras vezes, o nosso pensamentos e as nossas ideias resultam em custos desnecessários para nós próprios e para os demais. Pensar criticamente significa melhorar a nossa vida pessoal e a comum. Quem pensa de forma crítica, apodera-se de novas ideias e conceitos e compreende os seus objectivos últimos; prevê as questões que esse conhecimento coloca; colige informação de forma a obter resultados fidedignos; reflecte sobre as consequências dessas informações; está consciente das implicações e pontos de vista inerentes à sua reflexão. O pensamento crítico permite ainda ponderar se a informação que se recebe, é lógica, ou gera, é clara, precisa, relevante, profunda, abrangente e lógica; e até, em certas situações, justa. O pensamento crítico é transversal a todos os campos do saber e formador de cidadãos. Quem pensa de forma crítica apodera-se de novas ideias e conceitos Skknews. 03
4 As instalações da SKKFOR e a prática simulada Na busca por competitividade e melhoria no desempenho organizacional, uma das estratégias adoptadas por diversas empresas consiste em focar os seus esforços na adopção de novas tecnologias capazes de incrementar seu desempenho. A tecnologia adquirida de forma coerente com a estratégia e com os recursos organizacionais pode ser um parâmetro vital para assegurar níveis de competitividade compatíveis com os desafios empresariais da actualidade. A actualização tecnológica na área da Refrigeração e Climatização pode ser um factor de diferenciação, contribuindo, significativamente, para manter padrões de competitividade, o que terá de ser reflectido também na prática simulada, realizada nas formações desenvolvidas na SKKFOR, uma vez que constitui um parâmetro vital para os formandos assegurarem níveis de competitividade compatíveis com os desafios empresariais da actualidade. A SKKFOR, está assim habilitada com os suportes técnico-pedagógicos adequados aos seus objectivos, nomeadamente computadores (fixos e portáteis) impressoras, scanners, aparelhagem multimédia, vídeos, projectores de slides, datadisplay, máquina de filmar digital, quadros, etc. Com frequência, os cursos previstos no plano de formação da SKKFOR decorrem nas instalações da sede, localizadas na Rua Monte dos Pipos Armazém Guifões. Pontualmente e de acordo com as solicitações dos nossos clientes, as acções de formação poderão realizar-se nomeadamente na região Norte e Centro do país e em outros locais como a Figueira da Foz, Estremoz ou mesmo Portimão. As instalações SKKFOR têm uma área aproximada de 300 m² que se distribuem nas seguintes zonas: Recepção e área administrativa Salas de formação teórica (duas salas para 15 formandos, sendo uma das salas adaptada para cursos de informática). Unidade de tratamento do ar, a água glicolada com varão de suporte, manga têxtil e suporte metálico (em fase de construção para utilização na componente de prática simulada a partir de Zonas de formação prática de frio industrial, frio comercial, climatização, electricidade, mecânica e soldadura. Zona de formação prática de componentes de automação e controlo Dixell e Danfoss. As instalações destinadas às aulas de prática simulada são compostas pelas seguintes áreas: Área de trabalho em bancada constituída por três bancadas com dois postos de trabalho cada sendo duas destinadas a trabalhos de natureza eléctrica/electrónica e uma destinada a trabalhos de natureza mecânica. Área de trabalho isolada das restantes adequadamente ventilada e destinada a trabalhos de soldadura. Equipamento específico das áreas de formação: Central frigorífica Grupo frigorífico Câmara frigorífica Expositor mural de lacticínios Expositor mural de congelados Ilha de congelados Balcão vitrine Armário Quadro eléctrico de comando e controle Unidade de tratamento de ar Split mural Ventilador de extracção Unidade compacta de tratamento de ar Bancada de trabalho equipada com ferramentas para a mecânica Bancada de trabalho equipada com ferramentas para a electricidade Posto para soldadura de aço, cobre e plástico. Área de trabalho em refrigeração simulando a disposição de instalação comercial e industrial em campo e composta por uma central frigorífica, um grupo frigorífico, uma câmara frigorífica, um expositor mural de lacticínios, um expositor mural de congelados uma ilha de congelados, um balcão vitrine, um armário com frio incorporado, e um quadro eléctrico de comando e controle. Àrea de trabalho em climatização simulando a disposição de instalações de climatização em campo e composta por uma unidade de tratamento de ar, um ventilador de extracção, um climatizador split mural, e uma unidade compacta de tratamento de ar. 04. Skknews
5 Oferta formativa SKKFOR para 2011 A SKKFOR dispõe das seguintes Unidades de Formação de Curta Duração na sua oferta formativa a avançar a curto prazo para obtenção das seguintes qualificações Electromecânico (a) de Refrigeração e Climatização (nível II) e de Técnico(a) de Refrigeração (nível III) : Formação Financiada Código UFCD Para obtenção do percurso de certificação de Electromecânico de Refrigeração e Climatização - Nível II Horas 1247 Módulo de Interpretação de circuitos termodinâmicos e eléctricos 25 H 1251 Módulo de Funcionamento de compressores 25 H Condições de acesso: Preferencialmente Habilitações Literárias inferiores ao 3º Ciclo (menos que o 9º Ano de Escolaridade) Código UFCD Para obtenção do percurso de certificação de Técnico de Refrigeração e Climatização - Nível III Módulo de Termodinâmica aplicada - Selecção de compressores e dimensionamento de linhas - Condensadores e evaporadores Módulo de Tecnologia Mecânica - Constituição Genérica de máquinas Térmicas Módulo de Práticas de Instalação e Montagem - Instalação de um sistema de Refrigeração Módulo de Tecnologia Mecânica - Constituição Genérica das Máquinas Térmicas Horas 50 H 25 H 25 H 25 H 1298 Módulo de Curso Termodinâmicas Aplicada Estados de Transformação de Ar A INICIAR EM JUNHO 25 H 1289 Módulo de Curso de Electricidade e Electrónica - Electricidade e Medidas Eléctricas A INICIAR EM JUNHO 25 H 1294 Módulo de Práticas de Instalação e Montagem - Instalação de Sistemas de Ar Condicionado 25 H Condições de acesso: Habilitações Literárias entre o 9º Ano e o 12º Ano de Escolaridade Conheça os nossos serviços, seleccione as ofertas que melhor se adequam ao seu perfil e conte com a SKKFOR para aumentar as suas qualificações. Para mais informações por favor contacte o ou através do telefone ou fax Skknews. 05
6 PROBLEMAS USUAIS COM FILTROS NUMA INSTALAÇÃO FRIGORÍFICA Soluções Existem habitualmente dois tipos de problemas com os filtros: 1. Perda de carga através dos filtros Uma das causas possíveis para haver uma perda de carga excessiva nos filtros é a sua selecção errada. Esta pode ocorrer através da utilização incorrecta de tabelas de selecção comparativas, ou pelo hábito dos técnicos de frio substituírem os filtros por outros com as mesmas ligações dos originais, sem verificarem se a capacidade de filtragem é a mesma. Os filtros devem ser seleccionados através dos seguintes parâmetros: Tipo de gás refrigerante, Capacidade frigorífica da instalação, Temperaturas de evaporação e de condensação, Ligações É importante lembrar que os diâmetros das ligações dos filtros servem somente para corresponder com os diâmetros das linhas existentes e nunca para definir qual o tamanho do filtro a montar. Deve ter-se também em atenção se a aplicação do filtro é a correcta. Os filtros secadores usados nas linhas de líquido são diferentes dos filtros usados nas linhas de aspiração. Os filtros da linha de líquido são normalmente constituídos por núcleos sólidos, enquanto os filtros usados nas linhas de aspiração podem ser de três tipos diferentes. A Carly recomenda para filtros de aspiração recarregáveis, três tipos de cargas conforme a sua utilização: Carga constituída por um núcleo sólido (utilização temporal, máximo 3 horas). Carga constituída por um núcleo em feltro (utilização temporal, apenas uns dias). Carga constituída por malha de aço inox (utilização permanente). Outra das causas para a perda de carga excessiva nos filtros de aspiração devese à sujidade que ali se vai acumulando com o tempo. Os filtros secadores da linha de líquido são desenvolvidos para reter os agentes contaminantes e humidade do sistema. Esta é a sua principal função, porém, esta acumulação tem como consequência o aumento da perda de carga do gás refrigerante que passa através do filtro. Perdas de carga máxima recomendadas para filtros Linha de aspiração A perda de carga na linha de aspiração deve assegurar o retorno adequado de óleo ao compressor e a perda mínima de capacidade do sistema. Gás Refrigerante Linha de aspiração Perda de carga admissível (bar) Instalação permanente Temperatura de evaporação 5ºC -7ºC -18ºC -29ºC -40ºC R134a ,035 - R-22/R410A ,07 0,035 R-404A/R507A ,07 0,035 Instalação temporária (<72 horas) - multiplicar os valores da tabela acima por Skknews
7 Linha de líquido O filtro secador deverá ser substituído antes de atingir uma perda de carga equivalente a 0,28bar. Este valor pode corresponder a um subarrefecimento de 1ºC a 2 C. Se este valor for ultrapassado originará a formação de bolhas de gás antes da válvula de expansão e a consequentemente perda de rendimento do sistema frigorífico. 2.Perdas do gás refrigerante na instalação As perdas de gás refrigerante em filtros herméticos não são muito comuns, mas quando ocorrem são geralmente nas ligações roscadas (SAE). Quando se utiliza este tipo de ligações, estas devem ser apertadas de modo a garantir a estanquicidade do circuito. Se após o reaperto das porcas num filtro hermético ainda permanecerem fugas de gás, deve substituir-se o filtro secador por um novo. Nos gases refrigerantes do tipo HFC s, como são os casos do R134a, R404A, R407C, R410A, etc. é recomendada a aplicação de filtros com ligações de soldar pelo facto das moléculas que compõem estes gases serem menores que as moléculas que compõem os gases do tipo CFC s, usados anteriormente. Quando se usam filtros com ligações roscadas (SAE), as porcas podem desapertarse com o passar do tempo devido a vibrações. Nos filtros com ligações de soldar, uma vez efectuados os testes de fuga, este tipo de problema não deverá ocorrer. Notas importantes 1. Devem ser instalados filtros secadores em todos os sistemas de refrigeração, 2. Os filtros secadores devem ser substituídos, Sempre que o circuito seja aberto para manutenção; Sempre que seja necessário fazer uma carga de refrigerante no sistema; Quando a perda de carga no filtro for o dobro da inicial, o que significa saturação/entupimento parcial da superfície filtrante. 3. O gás refrigerante deve ser recolhido no condensador ou no depósito de líquido antes de se proceder à substituição de um filtro. 4. Nunca se deve efectuar a soldadura de um filtro na presença de carga de gás refrigerante no circuito. 5. Quando se substitui um filtro deve ser verificada a sua capacidade frigorífica de acordo com o tipo de gás refrigerante existente na instalação e com as respectivas condições de trabalho (temperaturas de evaporação e de condensação). Como foi dito atrás, não se deve seleccionar um filtro pelas ligações. Se olharmos para uma tabela de selecção de filtros herméticos, verificamos que para uma determinada ligação existem filtros com diferentes capacidades de filtragem. Existem também diferenças entre os diversos fabricantes onde o mesmo tamanho não significa exactamente a mesma capacidade. 6. Um filtro secador do tipo hermético ou uma carga substituída não devem ser recuperados. Skknews. 07
8 CONTROLADOR XC1015D Controladores de centrais para aplicação até 15 Compressores / ventiladores Com Teclado VISOGRAPH A série XC1000D, da DIXELL foi projetada para a gestão de compressores e ventiladores de condensadores, até um total de 15 saídas em série. O controlador pode gerir diferentes tipos de compressores: scroll, semi-herméticos, multi-estágios e parafusos. Com este controlador é possível gerir da melhor forma possível, a maioria das aplicações para os circuitos de refrigeração: 1 circuito de aspiração 1 circuito de condensação 2 circuitos de aspiração 1 circuito de condensação 2 circuitos de aspiração 2 circuitos de condensação A série XC1000D faculta ao utilizador - através de algoritmos - várias soluções que lhe permitem gerir a poupança de energia, factor de importância crescente, quando lidamos com a gestão de compressores. Permite fazer a gestão da pressão de condensação, em função da temperatura exterior: Set Point dinâmico para o Condensador. Permite fazer a gestão da pressão de aspiração, em função da temperatura interior: Set Point dinâmico para a aspiração. Os compressores podem ser activados sequencialmente ou em função do número de horas de trabalho, de forma a equilibrar os tempos de funcionamento. Graças aos algoritmos especiais e uma faixa de pressão adequada, a série XC1000D pode gerir e monitorizar, inclusivé instalações funcionando a CO2. Supervisão da Instalação A ligação aos sistemas de monitorização e controlo da Dixell, das séries XWEB5000, permite, graças ao algoritmo CRO ( compressor Rack Optimization) analizar as informações do controlador e determinar em cada instante o Set Point ideal para a optimização dos valores do sistema. Em cada instante o sistema de monitorização dá ordem ao controlador para aumentar ou diminuir as solicitações aos compressores. O Set Point é calculado tendo em conta a situação mais desfavorável do sistema, para que em cada momento a capacidade frigorífica cedida pela Central seja a mais adequada, para uma máxima eficiência energética do sistema. Características principais Informações sobre as variáveis da Central de Compressores, programável através do painel gráfico VISOGRAPH (LCD - 240x96 pixels) Controlo por banda proporcional ou banda neutra; Visualização de temperatura e pressão, dependendo do gás (Freon, NH3, CO2,...) Grande versatilidade e possibilidade de personalização de variáveis; 2 saídas analógicas para compressores com variação de frequência; 2 saídas analógicas para variador de frequência para os ventiladores do condensador; Redução de set point para a gestão de poupança de energia; Sinalização horária de necessidade de manutenção; Set point dinâmico para a poupança de energia; Controlo do sub-arrefecimento; Armazenamento e visualização dos ultimos 100 alarmes; Algoritmos especiais para poupança de energia; Protocolo de comunicação MODBUS-RTU Programável por chave de programação (Hot Key) ou ligação ao acessório de programação Prog Tool Kit; Tipos de gás refrigerante: R22, R134A, R404A, R507, R717: Resolução: 1/100bar, 1/10 C, 1ºF, 1PSI. Formato XC1015D: calha DIN 10 módulos; Dimensões VISOGRAPH: 82X156mm; Protecção eléctrica do VISOGRAPH: IP Skknews
9 VENTILAÇÃO Moradias Unifamiliares O recurso a recuperadores de calor para a ventilação de moradias tem-se tornado uma prática cada vez mais comum, isto porque a ventilação natural por acção térmica só se consegue a partir de um certo diferencial entre a temperatura interior e exterior e em casos em que a acção do vento seja favorável, provocando por isso muitas vezes aos ocupantes desconforto com as correntes de ar geradas. Para além dos inconvenientes apontados para a ventilação natural, que tornam impossível um controlo eficaz da qualidade PROMETEO HR400 de ar no interior da habitação, temos também perdas energéticas muito importantes, principalmente no Inverno. O tipo de ventilação, que poderemos chamar de ventilação mecânica controlada de duplo fluxo, consiste na extracção de ar através de um ventilador e um outro para a insuflação de ar novo. Este sistema, permite a aplicação de um recuperador de calor e cruzar os fluxos de entrada e saída de ar, recuperando assim parte da temperatura do ar de saída, passando-a para o fluxo de entrada de ar, obtendo-se assim uma importante eficiência energética. Em certos recuperadores de alta eficiência essa recuperação pode chegar aos 92%. Desta forma é realizada a extracção do ar contaminado das zonas mais húmidas como sejam os banhos e cozinhas e efectuar a entrada de ar novo em zonas de menor actividade como os quartos, halls ou corredores. Tudo isto de uma forma perfeitamente controlada com múltiplas soluções: Controlo auto regulável: este sistema consiste em manter um caudal constante e permanente em todas as zonas da vivenda. Controlo higro regulável: este sistema consiste em ventilar com um caudal variável em função do teor de humidade que existe na zona onde se situa o sensor de humidade. Existem recuperadores de vários modelos, com maior ou menor sofisticação a nível de controlo, tais como: Controlo remoto por wireless. Display para visualizar os parâmetros de temperatura, humidade e CO2. Funcionamento totalmente automático em função das condições ambientais introduzidas. Skknews. 09
10 Novidades Bitzer Ecoline Durante os últimos anos, a influência da refrigeração no meio ambiente tem sido muito debatida publicamente. Além da eficiência energética que sempre foi uma questão importante para a Bitzer, o balanço total de CO2 nos sistemas de refrigeração (consumo de energia, perdas de gás refrigerante devido ás fugas e sua recuperação) constitui um factor essencial para o impacto do meio ambiente. Os estudos detalhados que têm sido feitos em instalações de média temperatura em supermercados têm demonstrado que o R134a oferece actualmente a melhor opção no que respeita à eficiência ecológica. Por isso, a Bitzer desenvolveu uma nova gama de compressores para R134a, destinadas a instalações de média temperatura com ganhos significativos de eficiência quando trabalham com temperaturas de condensação baixas. Os limites de aplicação foram estendidos para baixas temperaturas de condensação para que o COP anual possa ser aumentado de 20%. A Bitzer desenvolveu uma vasta gama de compressores para instalações destinadas à refrigeração, climatização e sistemas com bombas de calor. Com as séries CE4, BE5 e BE6, a Bitzer oferece compressores optimizados para R134a que permitem satisfazer as mais exigentes instalações frigoríficas modernas. Campo de aplicação especialmente adaptado para: Instalações de média temperatura a R134a Bombas de calor a R134a Eficácia energética Alta potência frigorífica com consumos mínimos de energia, graças às seguintes características: Válvulas eficazes Espaço morto mínimo Motor eléctrico económico Optimização nas temperaturas de condensação baixas Regulação de capacidade eficaz De 34.7 m3/h a m3/h a (50Hz) Compressores de 4 cilindros: 50% Compressores de 6 cilindros: 66% / 33% Funcionamento em paralelo comprovado Compressores tandem de 69 m3/ h a 303 m3/h (50Hz) Mecanismo de alta fiabilidade Velocidade regulável entre 25 e 70 Hz Válvulas robustas de alta eficácia especialmente adaptadas Motores de alta potência especialmente adaptados Grande resistência ao desgaste Superfície da cambota endurecida Rolamentos de baixa fricção e pistões em alumínio Segmentos dos pistões revestidos a crómio duro Silenciosos e baixas vibrações Equilíbrio optimizado das massas Pulsações baixas Mínimo espaço Dimensões compactas Robustos Pratos de válvulas de construção sólida Válvulas em aço com alta resistência ao impacto Mecanismos resistentes Protecção electrónica dos compressores Monitorização térmica através de sondas PTC Resistência de cárter (opção) Em manga metálica pré montada R134a 80 t c [ C] 60 Motor 1 Motor toh = 20 C t 30 o [ C] t o t oh Δt oh t c Limites de aplicação Referem-se a uma temperatura de gás aspirado de 20 C Para R134a e t c > 60 C deve utilizar-se o óleo B5E55 em vez do óleo BSE32 Temperatura de evaporação ( C) Temperatura de gás aspirado ( C) Sobreaquecimento na aspiração (K) Temperatura de condensação ( C) Arrefecimento Adicional Sobreaquecimento na aspiração >10 K 10. Skknews
11 Energia solar pode ser aplicada na refrigeração Investigadores alemães demonstraram que a refrigeração solar funciona. Durante o projecto Medisco, da União Europeia, foi instalado um sistema solar para arrefecer vinho numa exploração vinícola localizada na Tunísia, e leite numa fábrica de laticínios em Marrocos. A técnica é aplicável em regiões de grande exposição solar, principalmente em áreas remotas, onde devido à escassez de água e falta de fontes de energia regulares não há possibilidade de refrigeração convencional. É um método benéfico para o ambiente sendo que o custo da energia para equipamentos de refrigeração ACTUALIDADE convencionais é reduzido ao mínimo. Os investigadores desenvolveram os painéis solares de forma que a luz do sol seja dirigida por meio de espelhos, para um receptor. Os raios de sol concentrados aquecem a água dentro de um reservatório a 200ºC. Esta temperatura extrema da água é necessária para accionar a chamada máquina de arrefecimento por absorção com alta temperatura exterior. Diferente do refrigerador comum, não se utiliza energia, mas calor para gerar frio. As máquinas de arrefecimento solar podem refrigerar salas e até edifícios inteiros. Muitos projectos de pesquisa demonstraram que os sistemas de energia solar economizam 50% a 80% em comparação às tecnologias convencionais de refrigeração. Apesar de todas as vantagens, os especialistas destacam que a tecnologia ainda não está pronta para o mercado devido aos custos de instalação que ainda são elevados. PUBLICAÇÕES PASSATEMPO Manual Técnico do Instalador de Refrigeração e Climatização Esta obra é um instrumento de trabalho fundamental para profissionais ligados à área de refrigeração e climatização. São abordados todos os aspectos tecnológicos do conforto térmico, assim como a prática de projectar e construir sistemas de refrigeração e ar condicionado. Está disponível em todas as lojas SKK, ao preço de 5. EVENTOS AVAI China a 13 de Agosto 2011-Guangzhou, China AVAI China tem sido realizada por três anos consecutivos, concentrando empresas de mais de 20 países, e mais de visitantes, 700 stands e 15 mil metros quadrados. É a plataforma perfeita para fornecedores e compradores internacionais na indústria do ar-condicionado e ventilação Solução do passatempo anterior: ICR Refrigeração para o Desenvolvimento Sustentável 21 a 26 de Agosto Centro de Congressos de Praga, República Checa O 23 º Congresso Internacional de Refrigeração (ICR) realiza-se de 4 em 4 anos, reunindo um grande número de interessados na área da refrigeração de todo o mundo. Neste congresso promovido pelo Instituto Internacional de Refrigeração (IIR, uma organização intergovernamental independente, serão abordados assuntos sobre a refrigeração e tecnologias associadas, que são necessárias para uma vida rentável e ambientalmente sustentável. Serão abordados temas como qualidade e segurança alimentar do produtor ao consumidor, conforto habitacional e nos edifícios comerciais, produtos e serviços de saúde, e a eficácia energética. Sudoku é um jogo de raciocínio e lógica. Apesar de ser bastante simples, é divertido e viciante. Basta completar cada linha, coluna e quadrado 3x3 com números de 1 a 9. Não há nenhum tipo de matemática envolvida. Skknews. 11
12 SKK - Central de Distribuição para Refrigeração e Climatização, S.A. ARMAZÉM CENTRAL Rua Monte dos Pipos, Arm. 6, GUIFÕES MATOSINHOS T (+351) F (+351) MAIA COIMBRA LISBOA ESTREMOZ LOULÉ Centro Empresarial da Maia Rua Joaquim António Moreira, Armazém Moreira da Maia T (+351) F (+351) Travessa Vale Paraíso Sul 9200-AZ Eiras Coimbra T (+351) F (+351) Avenida Marechal Gomes da Costa, 35, Arm. 22, Lisboa T (+351) F (+351) Zona industrial, lote Estremoz T (+351) F (+351) E.N Quatro Estradas, 8100 Loulé T (+351) F (+351)
BOLETIM PARA INSTALADORES DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO EDIÇÃO Nº37 ABR/MAI/JUN - 2011
BOLETIM PARA INSTALADORES DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO EDIÇÃO Nº37 ABR/MAI/JUN - 2011 r ÍNDICE EDITORIAL 03 EDITORIAL Pensamento crítico 04-05 SKKFOR As instalações da SKKFOR e a prática simulada