GE Security. Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300 - PDF
Download "GE Security. Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300"
Aparecida Borges Escobar
1 GE Security Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300 Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM REV MAR10
2 Copyright Copyright 2008 GE Security, Inc. Todos os direitos reservados. Este documento não pode ser copiado nem reproduzido de outra forma, no todo ou em parte, que não a especificamente permitida ao abrigo das leis sobre direitos de autor dos Estados Unidos da América e internacionais, sem o consentimento prévio por escrito da GE Security. Número do documento: Revisão: 2.0 Limitação de responsabilidade As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A GE Security, Inc. ( GE Security ) não assume qualquer responsabilidade por imprecisões ou omissões, rejeitando especialmente as garantias, perdas ou riscos, pessoais ou outros, derivados directa ou indirectamente da utilização ou aplicação de qualquer conteúdo deste documento. Para obter a documentação mais recente, contacte o fornecedor local ou visite-nos online em Esta publicação pode conter exemplos de capturas de ecrã e relatórios utilizados nas operações diárias. Os exemplos podem incluir nomes fictícios de indivíduos e empresas. Qualquer semelhança com nomes e endereços de empresas ou pessoas reais é pura coincidência. Marcas comerciais e patentes GE e o monograma GE são marcas comerciais registadas da General Electric Company. O Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300 nome e logótipo são marcas comerciais registadas da GE Security. Outros nomes comerciais utilizados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos fabricantes ou vendedores dos respectivos produtos. Fins a que se destina Directivas da União Europeia Utilize este produto apenas para o efeito para o qual foi concebido, consulte a folha de dados e a documentação destinada ao utilizador para obter mais detalhes. Para obter as mais recentes informações sobre o produto, contacte o fornecedor local ou visite-nos online em A directiva europeia Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (WEEE) tem por objectivo minimizar o impacto de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos no ambiente e na saúde dos seres humanos. Para um tratamento, recuperação e reciclagem adequados, pode devolver o equipamento marcado com este símbolo ao fornecedor local aquando a compra de um novo equipamento equivalente, ou pode colocá-lo num ponto de recolha designado para o efeito. Poderá encontrar mais informações no seguinte website: Representante europeu responsável pelo fabrico (CEM): GE Security B.V., Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, The Netherlands.
3 Conteúdo Informação importante ii Limitação de responsabilidade ii Conformidade com a norma ii Introdução 3 Descrição do produto 3 Gama de Produto 3 Compatibilidade do produto 3 Interface 4 Painel do Interface 4 Botões do painel frontal 5 LED do painel frontal 7 Modos de funcionamento 9 Modo de arranque 9 Modo Standby 9 Modo de alarme 9 Modo de ventilação 9 Modo de falha de zona 10 Modo de falha do sistema 10 Modo Desactivado 10 Configuração 11 Modo de configuração 11 Opções de configuração 11 Manutenção e segurança 13 Manutenção do sistema 13 Calibração de detector 13 Níveis de segurança de exposição a monóxido de carbono 14 Resolução de problemas 15 Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300 i
4 Informação importante Limitação de responsabilidade É obrigatória a instalação em conformidade com este manual, códigos aplicáveis e instruções da autoridade competente. A GE Security não deve, em nenhuma circunstância, ser responsabilizada por qualquer dano acidental ou consequente da perda de propriedade ou outros danos ou perdas devido a falhas nos produtos da GE Security para além do custo de reparação ou substituição de qualquer produto defeituoso. A GE Security reserva o direito de efectuar melhorias no produto e alterar as especificações do produto a qualquer momento. Uma vez que foram tomadas todas as precauções durante a preparação deste manual de modo a assegurar a precisão do seu conteúdo, a GE Security não assume responsabilidade por erros ou omissões. Conformidade com a norma O KM300 foi concebido para estar em conformidade com os requisitos da norma UNE 23300:1984. ii Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300
5 Introdução Descrição do produto Os painéis da série KM300 da GE Security são a solução ideal para a detecção de níveis perigosos de gás monóxido de carbono em espaços fechados. Características do sistema O KM300 oferece uma detecção de CO robusta e eficiente com as seguintes características: Resposta de detecção em menos de 10 segundos (utilizando os Detectores de CO KM170 ou KMD300 da GE Security). Utilização até 15 detectores por zona. Cobertura desde 300 m 2 (zona única) até m 2 (quatro zonas) utilizando uma única caixa. Três saídas de relé (duas para ventilação, uma para o alarme) accionadas pelos níveis de CO definidos pelo utilizador. Sistema avançado de teste e funções de auto-teste para assegurar uma detecção de confiança em qualquer momento. Gama de Produto A série KM300 abrange 4 modelos: Tabela 1: Modelos da série KM300 Modelo Número de zonas Tamanho da caixa KM x 307 x 109 mm KM x 307 x 109 mm KM x 336 x 118 mm KM x 336 x 118 mm Compatibilidade do produto Todos os modelos são compatíveis com os detectores de CO KM170 e KMD300 da GE Security. A compatibilidade com produtos de outros fabricantes não pode ser garantida. Para mais informações, consulte o seu fornecedor local. Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300 3
6 Interface Painel do Interface O interface comum de utilizador é utilizado para controlar e configurar o sistema de detecção de CO e cada uma das suas zonas. Figura 1: Painel do interface de duas zonas 1. LED da bateria 2. LED de falha 3. LED da ventilação 4. Comutador de chave 5. LED do alarme 6. LED de fora de serviço 7. LED de alimentação ligada 8. Janela de visualização da zona 9. Botão Activar/Desactivar 10. Botão Silenciar sinal sonoro 11. Botão Procura Automática/Teste 12. Botão de Configuração 13. LED de ventilação 1 BAIXA 14. LED de ventilação 1 MÉDIA 15. LED de ventilação 1 ALTA 16. LED do modo automático 17. LED do modo manual 18. LED do modo parado 19. Botão do nível 20. Botão do modo 4 Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300
7 Figura 2: Janela de visualização da zona 1. Visualização da zona 2. LED do alarme 3. LED de falha 4. Botão de selecção de zona 5. LED de selecção de zona Botões do painel frontal Os botões do painel do interface são utilizados para configurar o sistema. Nota: Cada zona está configurada individualmente e os botões apenas afectam uma zona seleccionada. Para seleccionar uma zona, carregue no botão de selecção de Zona correspondente antes de iniciar a configuração. Os botões do painel do interface têm as seguintes funções. Botão de selecção de zona O botão de selecção da zona (consulte a Figura 2 acima) activa a configuração, o teste e a desactivação de uma zona. Botão de Activar/Desactivar zona O botão de Activar/Desactivar Zona liga e desliga a zona seleccionada. O estado de cada zona é apresentado no visor da zona. Botão Silenciar sinal sonoro O botão Silenciar sinal sonoro silencia o sinal sonoro interno e desactiva a saída de relé de alarme. Isto irá silenciar o alarme apenas quando não existe nenhuma condição de alarme activa. Botão Procura Automática/Teste O botão Procura Automática/Teste é utilizado para testar todos os LED (incluindo os LED de zona de sete segmentos) e o sinal sonoro interno. Se carregar neste botão também é efectuada uma leitura do número de detectores activos na zona seleccionada (esta informação é utilizada para fins de verificação de erros). Botão de Configuração O botão de Configuração é utilizado para configurar as zonas e ciclo de detecção através das diferentes opções de configuração. Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300 5
8 Botão do nível O botão do nível é utilizado para definir o nível de concentração de CO que irá accionar a saída de relé de ventilação. Botão do modo O botão do modo é utilizado para seleccionar os diferentes modos de ventilação. Estes são: Automático: O modo automático de ventilação permite que o sistema active a saída de ventilação de modo automático quando um detector atingir o nível de alarme predefinido. Um pequeno atraso definido pelo utilizador no qual o LED de ventilação pisca antes do início da ventilação. Este LED ficará constantemente aceso durante a ventilação. A ventilação irá continuar durante um curto período após os níveis de CO terem diminuído. Manual: O modo manual requer uma activação manual da saída de relé de ventilação. Carregar no botão irá accionar a ventilação. Parado: o modo parado desactiva o sistema de ventilação. 6 Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300
9 LED do painel frontal Os LED no interface comum de utilizador indicam as definições do sistema, os modos de funcionamento e as tarefas desempenhadas pelo sistema. LED de alimentação ligada Um LED verde indica que a alimentação eléctrica está ligada e que o painel está ligado. LED de fora de serviço Um LED amarelo indica que o painel CPU não está activo (o sistema está completamente fora de serviço e os níveis perigosos de CO não serão indicados). LED do alarme Um LED vermelho indica um alarme numa ou em mais zonas (os níveis de alarme de CO predefinidos ou configurados pelo utilizador foram detectados). LED da ventilação Um LED verde indica que uma zona atingiu o nível ppm predefinido da ventilação e que esta está activa. O visor da zona em ventilação irá piscar. LED de falha Um LED indica que foi detectada uma falha. Se um LED de falha de zona também está aceso, isso significa que existe uma falha na zona correspondente. Se não estiver um LED de falha aceso, isso significa que se trata de uma falha de sistema. O LED de Falha de Zona irá piscar se estiver desactivada a opção de activar automaticamente o relé de alarme quando é detectado um alarme. LED da bateria Um LED amarelo constante indica que está ligada uma bateria de alimentação. O LED irá piscar quando a bateria estiver descarregada. LED do nível de ventilação Um LED verde indica qual dos três níveis predefinidos de ventilação está seleccionado. LED do modo de ventilação Um LED verde indica qual dos três modos predefinidos de ventilação está seleccionado. LED do alarme de zona Um LED vermelho indica um alarme na zona correspondente (os níveis de alarme de CO predefinidos ou configurados pelo utilizador foram detectados). LED de falha de zona Um LED amarelo indica que foi detectada uma falha na zona correspondente. Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300 7
10 LED de selecção de zona Um LED verde indica que a zona correspondente está seleccionada e a configuração da zona está activa. Nota: Os LED de alarme de zona e de falha de zona seguem sempre a indicação geral de LED. 8 Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300
11 Modos de funcionamento O sistema de detecção de CO funciona nos seguintes modos: Arranque Standby Alarme Ventilação Falha Desactivado Os modos de alarme, ventilação e falha são indicados pelos LED vermelho, verde ou amarelo do visor de cada módulo de zona. Consulte a Figura 2. Modo de arranque Durante este modo de zona individual o sistema efectua um teste inicial para verificar se a zona seleccionada está a funcionar correctamente. Procura um consumo excessivo de energia ou um curto-circuito no bus de comunicação. Decorridos 10 segundos sem falhas detectadas, a zona entra automaticamente em modo Standby. Se for detectada alguma das falhas acima mencionadas, o painel entra no modo de Falha. Modo Standby Este é o modo normal de funcionamento quando não é detectado nenhum evento. Cada visor de zona activa apresenta o nível de concentração de CO actual mais elevado detectado pelos detectores na zona correspondente. Modo de alarme Uma zona entra em modo de alarme quando o alarme predefinido de nível de CO é atingido e após a verificação do alarme. O indicador LED do alarme geral e o LED de alarme de módulo da zona correspondente ficam acesos. A saída de relé de alarme e o sinal sonoro da zona correspondente também serão activados. Logo que o evento de alarme seja corrigido, o painel passa automaticamente para o botão do modo Standby. Modo de ventilação Este modo de zona individual é activado quando o nível de CO de uma zona atinge o nível de ventilação predefinido pelo utilizador. O LED verde de ventilação acende-se e o visor da zona correspondente começa a piscar. O LED de ventilação irá piscar quando efectuar uma ventilação de nível 1 e manter-se-á constante quando efectuar uma ventilação de nível 2. Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300 9
12 Modo de falha de zona Se for detectada uma falha numa zona, o sistema activa um sinal sonoro intermitente e o indicador LED de Falha e o LED de Falha do módulo de zona correspondente acendem-se. O visor do módulo de zona apresenta automaticamente o código de erro para a falha detectada. Nota: Existe um atraso definido pelo utilizador antes de qualquer falha ser indicada pelo sistema. Depois de ter sido resolvida a falha, carregue no botão Activar/Desactivar Zona para repor a zona. Consulte a Tabela 4 na página nº 15 para obter mais informações sobre os códigos de falha. Modo de falha do sistema Se for detectada uma falha no sistema, o sistema activa um sinal sonoro intermitente e o indicador LED de Falha geral acende-se. Nota: Existe um atraso definido pelo utilizador antes de qualquer falha ser indicada pelo sistema. O LED de Falha geral permanece constante se existir uma falha de tensão alta mas a CPU estiver a funcionar correctamente. O LED de Falha geral pisca se a falha detectada for provocada por baixa tensão mas a CPU estiver a funcionar correctamente. Se existir uma falha na CPU, o LED de Falha apaga-se e acende-se o LED de Fora de Serviço. Modo Desactivado Este modo de zona desactiva a zona seleccionada. Para desactivar uma zona, carregue no botão de selecção de zona correspondente e no botão Activar/Desactivar zona. Para activar uma zona desactivada, carregue no botão de selecção de zona correspondente e no botão Activar/Desactivar zona. O sistema irá automaticamente efectuar um teste na zona activada e entrar em modo Standby se não for detectada qualquer falha. Cuidado: No modo Desactivado não existe nenhuma comunicação entre o painel e os detectores da zona correspondente. 10 Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300
13 Configuração Modo de configuração Para entrar em modo de configuração: 1. Carregue no botão de selecção de zona de uma zona específica. O LED verde da zona correspondente irá confirmar a selecção da zona. 2. Utilize o botão de Configuração para navegar pelo menu de configuração, seleccione uma opção. 3. Utilize os botões de alarme Nível, Modo e Silenciar para modificar os parâmetros numéricos (como indicado em baixo). Quando as opções de configuração são apenas ligar/desligar, utilize o botão Silenciar Alarme para alternar entre cada estado. 4. Carregue no botão Configuração para sair do menu de configuração. Quando entrar no modo de Configuração, é apresentada a opção 1 (Nível de ventilação 1). O modo de configuração irá sair após a opção final do menu de configuração ou decorridos 15 segundos sem ter carregado em qualquer botão. Digitar valores de configuração O valores de configuração são introduzidos da seguinte forma. Botão Silenciar Alarme Modo Nível Descrição Aumento 5 ppm OU comutar ON/OFF Aumento 10 ppm Aumento 100 ppm Opções de configuração Existem 21 opções numeradas que podem ser configuradas. Cuidado: Cada zona está configurada individualmente. Tabela 2: Opções de configuração e valores predefinidos Opção Parâmetro Valor Predefinido 1 Nível de ventilação 1 (BAIXA) 50 2 Nível de ventilação 1 (MÉDIA) Nível de ventilação 1 (ALTA) 150 Descrição Este é o nível baixo de ppm de CO para o nível de ventilação 1. Este é o nível médio de ppm de CO para o nível de ventilação 1. Este é o nível alto de ppm de CO para o nível de ventilação 1. Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300 11
14 Opção Parâmetro Valor Predefinido Descrição 4 Nível de ventilação Nível máximo do alarme Nível médio do alarme Relé do alarme activado com alarme Ligado 8 Relé do alarme activado com falha Desligado 9 Relé do alarme activado com ventilação Desligado 10 Relé do alarme desactivado como botão Silenciar sinal sonoro Ligado 11 Detecção do detector em falta Desligado 12 Condição de falha de detector trancado Ligado Este é o nível de ppm de CO para o nível de ventilação 2. Este é o nível máximo do alarme de ppm de CO. Este é o nível médio do alarme de ppm de CO. Indicador de falha do painel está trancado em caso de falha no detector 13 Número de alarmes detectados 0 Contador de alarmes 14 Número de ventilações efectuadas 0 Contador de ventilações Tempo de atraso para o botão de modo (segundos) Atraso de confirmação para activar a ventilação (segundos) Atraso de confirmação para desactivar a ventilação (segundos) Tempo de inactividade para sair do modo de configuração (segundos) Tempo de confirmação para a activação do alarme (segundos) Tempo de confirmação para a activação da falha (segundos) 21 Número de detectores na zona * Utilize o botão Silenciar Alarme para repor o alarme Botão de teste programado Este é o número de detectores na zona. Este valor deve ser programado pelo instalador (no modo de Teste). Cuidado: O valor para a ventilação de nível 2, deve ser inferior ao valor médio de alarme. O valor médio de alarme deve ser inferior ao valor de pico do alarme. O painel não irá permitir qualquer alteração de configuração que não cumpra esta hierarquia. 12 Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300
15 Manutenção e segurança Os seguintes procedimentos de manutenção devem ser efectuados por pessoal qualificado que cumpra a legislação aplicável das entidades locais. Manutenção do sistema As funções integradas no sistema e de auto-teste devem assegurar que o sistema de detecção de CO está sempre a funcionar correctamente. Para uma segurança reforçada recomendamos que: Efectue inspecções regulares ao sistema. A frequência das inspecções é determinada por factores ambientais, tais como, a humidade relativa, sujidade ou poeiras em excesso e concentração de qualquer outro gás. Mantenha um registo de todas as falhas reportadas pelo sistema (ou o resultado de uma inspecção) e registe a data de resolução. Consulte o registo regularmente de modo a certificar-se de que todas as falhas foram reparadas. Cuidado: Não modifique os circuitos do módulo de zona ou o sistema electrónico. Para informação sobre o tempo de vida do detector, consulto o folheto de instalação do detector. Calibração de detector O serviço de calibração é efectuado pela GE Security. Por favor contacto o seu escritório local. Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300 13
16 Níveis de segurança de exposição a monóxido de carbono A seguinte tabela de níveis de CO e efeitos na saúde é fornecida como mero guia de orientação. Tabela 3: EFEITOS DO CO NA SAÚDE 2 minutos 5 minutos 15 minutos 40 minutos 120 minutos 200 ppm Dor de cabeça 400 ppm Dor de cabeça Tonturas 800 ppm Dor de cabeça Tonturas Perda dos sentidos 1600 ppm Dor de cabeça Tonturas Perda dos sentidos Morte 3200 ppm Dor de cabeça Tonturas Perda dos sentidos Morte 6400 ppm Tonturas Perda dos sentidos Morte ppm Perda dos sentidos Morte Cuidado: As directrizes dos níveis de exposição a CO recomendados variam consoante o país. O seu sistema de detecção deve estar calibrado para cumprir os níveis de segurança e normas locais. 14 Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300
17 Resolução de problemas Tabela 4: Códigos de falha de zona Código Falha Causa possível E00 Falha na detecção: 1. Cabos: Verifique se as polaridades da zona são cumpridas em todos os detectores e verifique se a linha de dados está correctamente ligada 2. Fonte de alimentação: Verifique se existe tensão na zona, por exemplo, verifique se o fusível da zona está em condições. E01 Falha na linha do detector Filamento estragado. E02 Baixa tensão Um detector está a registar baixa tensão na linha da fonte de alimentação. E03 Detector em falta Um ou mais detectores foram desligados. E04 Consumo excessivo de energia Curto-circuito na zona da linha da fonte de alimentação. E05 E06 E07 E08 Erro na comunicação da linha de tensão Tensão rectificada < 10 V Tensão rectificada < 23 V Bateria fraca Curto-circuito entre a linha de comunicações e a linha de alimentação de zona. Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300 15
18 16 Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300
19 Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300 17
20 18 Manual de Utilizador do Sistema de Detecção de Monóxido de Carbono KM300
Painel Convencional de Detecção de Incêndios
Painel Convencional de Detecção de Incêndios FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 pt Guia de instruções FPC-500-2 FPC-500-4 FPC-500-8 Índice pt 3 Índice Instruções de segurança 4 2 Breve descrição geral 5 3
FP1500. Manual do Utilizador. Painéis de Incêndio Analógicos e Endereçáveis. Versão 2.0
FP1500 Painéis de Incêndio Analógicos e Endereçáveis Manual do Utilizador Versão 2.0 Aritech é uma marca GE Interlogix. Copyright 2003 GE Interlogix B.V.. Todos os direitos reservados. A GE Interlogix
Manual de Instalação da Série 1X-F
Manual de Instalação da Série 1X-F P/N 501-415021-1-31 REV 03.10 ISS 20NOV13 Copyright Marcas comerciais e patentes Fabricante Versão Certificação Directivas da União Europeia Informação de contacto 2013
Pen OEM. Manual de utilização
Pen OEM Manual de utilização 5 7 4 1 3 6 2 Figure 1 2 Manual de utilização ScanWave Pen OEM J05507 V1 (13) 05/2013 NG39PT010A PORTUGUÊS I DESCRIÇÃO... 4 ii UTILIZAÇÃO NORMAL... 5 iii CONFIGURAÇÃO... 6
Manual de Instalação e Operação Back-UPS Pro 900
Manual de Instalação e Operação Back-UPS Pro 900 Instalação Ligar a bateria (2) Informação geral e normas de segurança Inspeccione o conteúdo da embalagem no momento da sua recepção. Notifique o transportador
HT 28 HT4000 MANUAL DE INSTRUÇÕES. Copyright HT ITALIA 2010 Versão PT 1.01 de 15/07/2010 PT - 1
HT 28 HT4000 MANUAL DE INSTRUÇÕES Copyright HT ITALIA 2010 Versão PT 1.01 de 15/07/2010 PT - 1 Índice: HT4000 1. PRECAUÇÕES E MEDIDAS DE SEGURANÇA... 2 1.1. Instruções preliminares... 2 1.2. Durante a