A construção de uma casa depende de diferentes planejamentos e um dos detalhes mais importantes é o conhecimento por parte dos profissionais e o acompanhamento pelos futuros moradores quanto ao número necessário de tomadas em cada cômodo. Você sabia que pelas normas da ABNT existe uma quantidade mínima para cada espaço?
A Norma NBR 5410, que trata das instalações elétricas de baixa tensão, determina no item 9.5.2.2.1 o número de tomadas em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que vão ser utilizados. Por exemplo, no banheiro está previsto ao menos um ponto de tomada, ao lado do lavatório. O mesmo vale para as varandas, em que uma tomada também deve ser instalada, ou ao menos próxima ao seu acesso.
Por sua vez, nas salas e dormitórios deve haver uma tomada a cada 5 metros, ou fração, de perímetro. O objetivo é que haja um espaçamento da forma mais uniforme quanto possível. Na cozinha, lavanderias e áreas de serviços está prevista ao menos uma tomada, e o espaçamento entre cada ponto cai para 3,5 metros, sendo que na bancada da pia deve haver ao menos duas tomadas de corrente. Tais cômodos dependem de mais pontos elétricos justamente pela maior concentração de eletrodomésticos e eletroportáteis utilizados.
Não há uma quantidade máxima de tomadas a serem instaladas, o projeto deve levar em consideração o objetivo de utilização dos moradores, quais objetos e qual frequência os mesmos serão utilizados. O objetivo de regular um número mínimo de tomadas é justamente para evitar a sobrecarga em um único ponto, diminuindo a necessidade de utilização de benjamins (também conhecidos como “T”).
Além destas especificações, a NBR 5410 também prevê que nos demais cômodos, as tomadas devem variar conforme as medidas de cada ambiente. Quando a área é inferior ou igual a 2,25 m², no mínimo uma tomada deve ser instalada, podendo ser na parte externa, desde que próximo ao cômodo. Em áreas inferiores a 6 m², deve haver ao menos um ponto instalado internamente. E em áreas maiores, superiores a 6 m², um ponto de tomada deve ser instalado a cada 5 metros, ou fração, de perímetro, divididos em espaços uniformes.
A norma também prevê a potência necessária nos pontos elétricos da residência, seja apartamento ou casa. Potência é a energia que é solicitada do sistema elétrico para realizar o trabalho, e é representada em Volt x Ampere (VA).
A potência necessária varia conforme os equipamentos que serão utilizados, sendo que em banheiros, cozinhas, copas, copas-cozinhas, áreas de serviço, lavanderias e locais análogos, é de no mínimo 600 VA por ponto de tomada, em até três pontos, e 100 VA por ponto para os excedentes, considerando-se cada um desses ambientes separadamente.