Depósitos de Dupla Serpentina
Depósito GX-M2
Os Depósitos GX-M2 são ideiais para aplicações coletivas, industriais ou serviços de elevada dimensão.
A gama de Depósitos de acumulação de inércia GX-M2 está disponível com capacidades de 750 e 1000 litros.
Estes depósitos são construídos em aço inox AISI 316L e tem um formato que facilita a estratificação.
Características Depósito GX-M2
• Capacidade de 750 e 1000 litros
• Construção em aço inox AISI 316L
• Entrada para recirculação
• Formato que facilita a Estratificação
• Serpentina solar de elevada potência
• Proteção catódica mediante ânodo de magnésio com medidor de carga
GX-750-M2: A 1840 x P 950 mm
GX-1000-M2B: A 2250 x P 950 mm
GAMA GX-M2
GX-M2 750
GX-M2B 1000
Volume útil litros 750 1000
Altura mm 1840 2250
Diâmetro mm 950 950
Espessura Isolamento mm 80 80
Condutibilidade Térmica λ W/m.K 0.025 0.025
Espessura Equivalente mm 130 130
Permutador Superior
Tipo Serpentina Serpentina
Volume da serpentina litros 9.4 9.4
Superfície de permuta m² 1.3 1.3
Potência máxima de permuta kW 65 65
Permutador Inferior
Volume da serpentina litros 20.5 31.1
Superfície de permuta m² 2.8 3.4
Potência máxima de permuta kW 132 181
Peso em vazio kg 175 240
Temp. máx. de acumulação A.Q.S. º C 90 90
Pressão máx. serviço A.Q.S. bar 8 8
Perdas de energia kWh/d 3.7 4.1
Nota de tecnologia ambiental
Tipo de fluido refrigerante
Potencial de aquecimento global - GWP (kgCO2-eq)
Quantidade de enchimento de fluido refrigerante (kg)
Quantidade de enchimento de fluido refrigerante (toCO2-eq)
Tipo de construção do circuito de refrigeração
get text from "https://b5-web-product-data-service.azurewebsites.net/footnoteText/PT/7736502913"
Painéis Solares Compacto
A gama de Painéis Solares Compactos são a melhor solução quando se pretende um ótimo compromisso entre qualidade e preço, fácil de instalar, de elevada durabilidade e rendimento.
Gama de Depósitos Vulcano
Os depósitos Vulcano são uma ótima solução para garantir o conforto pretendido, quando as necessidades de água quente são elevadas ou quando é pretendida água quente em vários pontos de tiragem em simultâneo. São ainda um elemento fundamental de uma instalação solar.
Esquentador Click!
Os Esquentadores Vulcano Click! aliam o conforto de uma ignição electrónica à modulação automática da chama, adaptando assim, e de uma forma totalmente automática, a chama às solicitações impostas pelo utilizador.
A utilização é simplificada e economiza-se no consumo de gás.
Depósito SK
Os Depósitos de acumulação SK são indicados para grandes necessidades de água quente, e abastecimento em simultâneo, nomeadamente para habitações, escolas, pequenas indústrias, edifícios públicos, balneários desportivos e instalações hoteleiras, entre outros.
Esta gama está disponível desde os 157 aos 960 litros.
Grupos de Circulação Hidraúlica
Os Grupos de Circulação solar AGS (AGS 10-2, AGS 20-2, AGS 50-2) da Vulcano são a solução ideal para instalações solares de preparação de águas quentes.
Esta gama de grupos de circulação foi especialmente concebida para facilitar a instalação do sistema solar e disponibilizar a solução mais adequada a cada necessidade.
Adicionalmente, favorece a eliminação de ar quando se utiliza uma bomba de enchimento automático.
Depósito S
A gama de Depósitos de Uma Serpentina é a solução mais simples e eficiente para os seus projetos de energia solar.
Permitem conforto e economia e fornecem rapidamente água quente em vários pontos em simultâneo.
Com uma gama ampla de capacidades, de 77 a 736 litros, adapta-se a qualquer necessidade.
Depósito SN
Os Depósitos SN oferecem a solução ideal para habitações de pequena e média dimensão e com pouco espaço para instalação do equipamento.
Permitem conforto e economia com fornecimento rápido de água quente em vários pontos em simultâneo.
Depósito MVV-SB
A gama de Depósitos de acumulação MVV-SB é indicada para aplicações coletivas, industriais ou serviços de elevada dimensão (ex. blocos de vivendas, hotéis, centros desportivos, entre outros).
Capacidades de acumulação de 1500 aos 5000 litros.
Depósito Gama G e MV-I
A gama de Depósitos de acumulação de inércia G-I é indicada para aplicações coletivas de média dimensão e estão disponíveis com capacidades de 80 a 1500 litros. Estes depósitos são fornecidos com acabamento exterior efectuado com forro acolchoado desmontável.
A gama de Depósitos de acumulação de inércia MV-I é indicada para aplicações coletivas de elevada dimensão e estão disponíveis com capacidades de 2000 litros.