ServiçosEtopi,Lda2019-01-24T11:05:36+00:00
REGRAS INSTALAÇÃO EQUIPAMENTO SOB PRESSÃO
Não é permitida a instalação de RAC no interior de edifícios com pé-direito inferior a 2 m.
A instalação deve ser efectuada de modo a ser possível a inspecção do recipiente em toda a sua superfície exterior,
assegurando uma distância mínima de 600 mm entre a superfície exterior do recipiente a paredes, tectos e outros objectos a distância da parte inferior do recipiente ao solo não poderá ser inferior a 300 mm.
Os RAC devem ostentar a inscrição que a seguir se indica, em letras negras sobre fundo amarelo, de tamanho legível a
aproximadamente 5 m: «Perigo! Equipamento sob pressão».
As tubagens de distribuição devem ser identificadas com coloração azul-clara, tal como indicado na norma NP 182. É
recomendável que o RAC apresente a mesma coloração.
Sempre que o RAC se encontre instalado em local próximo de passagem de veículos ou movimentação de máquinas, de tal
forma que represente um risco à sua integridade, deve ser colocada proteção adequada, fixa ao solo e ou paredes, na área
em torno do perímetro do recipiente e afastada deste no mínimo 600 mm.
Em nenhuma circunstância esta protecção pode limitar o acesso ao recipiente.
Renovação da autorização de funcionamento:
A renovação da autorização de funcionamento depende dos resultados de uma inspecção efectuada ao recipiente e à
O período máximo entre autorizações de funcionamento de RAC é de seis anos. A DRE pode reduzir este período, sempre
que tal se justifique, no sentido de salvaguardar as condições de segurança inerentes a este tipo de instalações.
Uma inspecção periódica destina-se a verificar se as condições na base das quais foi aprovada a instalação se mantêm, bem
como a analisar as condições de instalação, de segurança e de resistência do RAC.
A inspecção periódica consta de:
Prova de pressão hidráulica ao recipiente;
Realização de outros ensaios, caso se justifique;
Inspecção à instalação;
Verificação do bom funcionamento dos órgãos de segurança.
Na inspecção periódica, o OI deve, ainda, ter em atenção os seguintes aspetos:
Condições gerais de instalação do RAC, nomeadamente acessos, iluminação, limpeza e distâncias entre o RAC e as paredes,
tectos e outros equipamentos;
Acessibilidade ao RAC, seu especto exterior (corrosão, limpeza, etc.), órgãos de segurança e placas de identificação do
fabricante e de registo;
Alterações à instalação e ao RAC.
Consideram-se como órgãos de segurança obrigatórios num RAC as válvulas de segurança e o manómetro.
A pressão de abertura de uma válvula de segurança não pode ultrapassar o valor da pressão máxima admissível do
As válvulas de segurança devem ser do tipo de acção directa por mola e passíveis de ser ajustadas quanto à sua pressão de
As válvulas de segurança devem ser seladas e apresentar marcações que permitam identificar o fabricante, o diâmetro
nominal, a pressão nominal, a pressão de ajuste e o caudal nominal.
Após uma operação de ajuste da válvula de segurança, esta deve ser selada de forma a impossibilitar a alteração deste
ajuste. Deve ser aposta etiqueta com o valor da pressão de disparo, a data da operação de ajuste e a identificação da
entidade que o realizou.
Não é permitida a instalação de válvulas de segurança cujas sedes ou discos sejam construídos em ferro fundido.
Todo o RAC deve ter instalado um manómetro em posição que permita a sua leitura fácil e através do qual seja
imediatamente perceptível se a pressão no interior do RAC se encontra dentro dos valores normais de funcionamento.
O manómetro deve ter um alcance máximo sensivelmente igual ao dobro da pressão máxima admissível (PS), mas nunca