Hospitais; Unidades hoteleiras; Escolas; Complexos desportivos; IPSS; Centros comerciais; Outro
Instalações Prediais de Águas e Esgotos; Dispositivos de Utilização (Água) Prediais; Construção; Projeto
Instalações prediais Edifícios de serviços Construção Projeto Protecção ao fogo
Grupo de pressão como instalação compacta completamente automática para extinção de incêndios de acordo com a norma EN 12845 e Nota Técnica 15.
Composto por 2 bombas (principal / reserva) de construção horizontal normalizada – EN 733 – com acoplamento desmontável, motor eléctrico ou diesel e bomba Jockey eléctrica, vertical, multicelular, reservatório de pressão com membrana (Capacidade: 20 l), bem como um quadro de comando por bomba, fixada numa estrutura de suporte robusta.
Dois quadros EC-Fire E ou EC-Fire D para os motores eléctricos ou Diesel, ambos equipados com Easy Controller, bem como modelo EC-Fire J para a bomba Jockey. Construção sólida com sistema de perfis especiais com entalhes para empilhador e ganchos, de forma a garantir um transporte fácil e seguro. Suporte regulável em altura para o colector de saída, estrutura de suporte especial, reduzindo considerávelmente a transmissão de vibrações e aumentando a fiabilidade e vida útil.
Um circuito de arranque automático, com pressostato duplo, manómetro, válvula de retenção, válvula (protegida contra a operação por pessoas não autorizadas) para a bomba principal e de reserva . Os cabos estão alojados dentro da construção e protegidos contra impactos e cortes. De série equipado com uma membrana instalada directamente no corpo da bomba principal/de reserva para evitar o sobreaquecimento no caso de caudal zero.
Dois quadros eléctricos EC-Fire E ou EC-Fire D e um EC-Fire J para sistemas de extinção de incêndios de acordo com a norma EN 12845.
Quadros eléctricos integrados na caixa de chapa de aço de acordo com o tipo de protecção IP54.
Máxima qualidade de controlo e accionamento mais fácil devido ao comando EC-Fire com indicação directa do estado de funcionamento actual, com mostrador LCD em várias línguas e baseado em símbolos, menú de utilizador intuitivo com guia de menu simples, teclas de pressão para ajuste rápido de parâmetros. Unidade de controlo e de comando para a monitorização do funcionamento da instalação.
Instalação montada sobre base de assentamento, em estado pronto para conexão, cablada e entubada.
No planeamento da configuração do sistema, é necessário ter em consideração a pressão de alimentação máxima (ver também as especificações técnicas). A pressão de alimentação máxima admissível é a diferença entre a pressão de funcionamento máxima do sistema, deduzida de forma correspondente pela altura manométrica máxima da bomba com caudal Q = 0. Nas instalações de sprinklers, de acordo com a norma EN 12845, a pressão máxima deve ser de 12 bar. Nas instalações de sprinklers com uma altura elevada, nas quais a diferença de altura entre o sprinkler mais alto e o mais baixo é superior a 45 m, a pressão da água na saída da bomba ou nas tubagens pode ser superior a 12 bar, desde que todos os componentes da instalação estejam concebidos para este nível de pressão.
Instalação da bomba e, condições de aspiração negativa:
Para a bomba principal/de reserva, é necessário instalar um depósito de ferragem com ligação à tubagem de compressão da bomba.
- Interruptor principal: Liga/desliga o aparelho de distribuição. (Na utilização não autorizada no caso de um incêndio)
- Ecrã: Mostrador instalado na porta do quadro de comando para operação e indicação. Indica os dados de funcionamento e o estado de funcionamento da bomba e da unidade de controlo e comando com base em símbolos. A selecção do menu e a introdução dos parâmetros ocorrem através das teclas de pressão situadas na porta dianteira
- Microprocessador: microprocessador com SPS tecnicamente programável, unidade de fornecimento de energia e conexão Input/Output. A configuração da programação depende do sistema e do sistema sprinkler
- Indicadores: luzes indicadoras de longa duração indicam a operacionalidade, o funcionamento do motor e o funcionamento da bomba, a activação do interruptor de pressão e do interruptor de bóia, um arranque falhado, um arranque manual e uma paragem manual
- Teclas: teclas de pressão para o arranque manual e a paragem manual, para o teste de lâmpadas e para a selecção do menu
- Protecção: Fusíveis que toleram a corrente de arranque durante um mínimo de 20 s
- Arranque do motor: Contactor para a ligação directa, até 22 kW, com maior potência arranque através da comutação estrela-triângulo
- Protecção do motor: Apenas para a sinalização
- Monitorização da alimentação de água: Através de um interruptor de bóia, para que o nível de água se encontre sempre, no mínimo, a 2/3 do tanque de entrada
- Monitorização da potência: Alimentação de corrente e potência da bomba
- Relatório de sinais resumido: Erros de todo o tipo são indicados através de um indicador de erro comum
- Relatório de sinais individual: Através de um indicador de erro é indicada a mensagem de erro importante Falha no arranque
- Mensagens de erro e confirmação: Todas as mensagens de erro são indicadas através de LEDs, apresentadas no mostrador como códigos de erro e têm de ser confirmadas
- Programado na fábrica para funcionamento totalmente automático
- Informações sobre tensão, intensidade de corrente e potência da bomba
- Navegação de menus com indicação de texto corrido
- Instalações de combate a incêndios fixas - Instalações de sprinklers automática (EN 12845), parte sobre bombas com motor eléctrico
- Equipamento eléctrico de máquinas (EN 60204-1)
- Combinações de aparelhos de distribuição de baixa tensão (EN 61439-1 e EN 61439-2)
- CEM - Imunidade para ambientes industriais (EN 61000-6-2)
- CEM - Emissão de interferências de compatibilidade electromagnética para as áreas residenciais, comerciais e industriais, bem como, de pequenas empresas (EN 61000-6-3)
- Interruptor principal: Liga/desliga o aparelho de distribuição
- Indicadores: Luzes indicadoras de longa duração, que indicam a prontidão da bomba, o funcionamento da bomba e erros colectivos
- Interruptor: Interruptor rotativo para o ajuste do modo manual ou do modo automático
- Arranque do motor: Relé directo
- Protecção do motor: Interruptor para protecção contra curto-circuitos e sobrecargas
- Relatório de sinais individual: Mensagem de erro do motor (curto-circuito, sobrecarga)
- Mensagens de erro e confirmação: A mensagem de erro do motor é indicada através de LEDs correspondentes. A confirmação realiza-se no reinício do disjuntor-motor
- Instalações de combate a incêndios fixas - Instalações de sprinklers automática (EN 12845), parte sobre bombas Jockey