contínua das cargas durante os períodos de anomalia na alimentação elétrica. O Módulo de Controlo tem a responsabilidade de
efetuar uma gestão completa das baterias. O módulo certifica-se de que a corrente de carga é sempre a mais adequada para
ligação em paralelo. A diferença entre as correntes de saída fornecidas por cada um dos módulos retificadores é inferior a ±1 %.
ser do tipo normalizado ou com encravamento magnético. A autonomia aumenta para as cargas prioritárias quando o contactor
Fisicamente, o contactor de fim de autonomia desliga as baterias da saída quando o nível de tensão for inferior aos limites
Em caso de alarme ativo, este vai ser visualizado de forma intermitente no monitor LCD até ser reconhecido pelo utilizador ou
Qualquer ocorrência de qualquer histórico é mostrado no monitor LCD do Módulo de Controlo. E para cada ocorrência de
potencial e das portas de comunicação vão permanecer desativados, para evitar mal-entendidos nos alarmes ao utilizador.
LCD. O estado de desativação dos alarmes é desativado automaticamente ao fim de uma hora (este valor pode ser regulado
Cada Módulo de Controlo consegue gerir até 30 módulos retificadores, cada um com potência similar e compreendida entre
se liga um módulo, passados alguns instantes, este é configurado automaticamente e integrado de forma segura e controlada no sistema. A introdução de um módulo retificador pode
paralelo e partilham a carga, todos trabalham a metade da potência, o que significa um rendimento, fator de potência e THDi
desnecessários para assim obter a quantidade correta de retificadores que trabalhem a 80 % da sua capacidade (este valor
as peças ou componentes quando o modo económico está ativado, o Módulo de Controlo conta com a função de ciclo. Esta
função consiste em alternar os módulos parados com os módulos ligados para possibilitar um desgaste por igual. O período
sua vez, as baterias estão protegidas contra descargas profundas, graças ao contactor de fim de autonomia (opcional).