Controle Automático de Geração (Regulação Secundária) - I - ppt carregar
PublicouLaura Dantes Alterado mais de 3 anos atrás
Apresentação em tema: "Controle Automático de Geração (Regulação Secundária) - I"— Transcrição da apresentação:
0 Operação de Sistemas Interligados II – Controle Automático de Geração
1 Controle Automático de Geração (Regulação Secundária) - I
2 Controle Automático de Geração (Regulação Secundária) - II
Complementar à regulação primária; Erro de freqüência nulo em regime; Potência de intercâmbio de acordo com os valores programados (erro de intercâmbio nulo em regime); Atua no deslocamento da referência dos reguladores de velocidade dos geradores que participam do Controle Automático de Geração (CAG); Pode atuar sobre vários geradores do sistema; Deve ser um controle centralizado; Cálculo dos erros de controle de área as ações de controle são definidas no centro de operações do sistema.
3 Controle Automático de Geração para Área Isolada: ECA e ação de controle
Objetivo: erro de freqüência nulo em regime permanente; Erro de controle de área (ECA): variável a ser anulada em regime; No caso de área isolada: Referência do RV é ajustada mediante ação integral:
4 Controle Automático de Geração para Área Isolada – Diagrama de Blocos
5 Controle de Freqüência (Características de Geração e Carga)
Havendo um acréscimo de carga, esta evolui de PD0 em F0 (Ponto 1) até PD1 em F1  F0 (Ponto 2) por ação dos reguladores de velocidade das turbinas do sistema (característica G-G) e pela característica da carga D-D que se desloca para D'-D'. Para restabelecer a freqüência em F0 é preciso efetuar o controle suplementar consistindo em elevar a característica de geração de G-G para G'-G', quando então é restabelecida a freqüência F0 (Ponto 3).
6 Controle Automático de Geração de Áreas Interligadas
SEE interligado é dividido em Áreas de Controle; Cada Área de Controle tem um Centro de Operação do Sistema (COS), que recebe: Informações dos intercâmbios de potência ativa que são medidos nas subestações de fronteira; Medição de frequência do sistema; Potências ativa geradas pelos geradores participantes do CAG da área; Freqüência e o intercâmbio programados.
7 Erro de Controle de Área em Áreas Interligadas
Com as informações passadas ao COS é gerado o Erro de Controle de Área (ECA): Combinação linear do desvio de intercâmbios líquido da área e desvio de freqüência (Controle de Intercâmbio com polarização de freqüência): ECA é sintetizado no Centro de Operações do Sistema; Com base no ECA e nos fatores de participação obtidos do despacho econômico, são enviados sinais às unidades de geração participantes do CAG.
8 Caso de Duas áreas Interligadas com CAG
Erros de controle de área devem incluir desvios de intercâmbios programados entre as 2 áreas; Definição dos erros de controle de área para duas áreas interligadas:
9 Duas Áreas Interligadas sem CAG
10 Duas Áreas Interligadas com CAG
11 Caso de Duas áreas Interligadas com CAG: Desempenho Estático
Erros de Controle de área: Como em regime permanente se B1 e B2 não simultaneamente nulos, então:
12 Escolha dos Coeficientes de Polarização Bi: Controle com Polarização de Freqüência (TLB)
Baseia-se no princípio de que cada área deve atender suas próprias variações de carga ("Tie Line Bias Control" – TLB); Utiliza os seguintes ajustes para os coeficientes de polarização:
13 Controle TLB: Verificação para o caso de duas áreas - I
Considere o caso de 2 áreas interligadas em que: Efeitos da Regulação Primária:
14 Controle TLB: Verificação para o caso de duas áreas - II
Erros de controle de área:
15 Controle TLB: Verificação para o caso de duas áreas - III
Conclusões: Na área 1, que não sofreu acréscimo de carga, não há nenhuma ação do CAG; Na área 2, como ECA2 < 0, o efeito do CAG é comandar o aumento da geração da área para absorver a própria variação de carga; Portanto, a estratégia tende a não promover elevação de geração quando o aumento de carga ocorre em outra área.
16 Controle TLB: Ilustração Gráfica
17 Controle de Freqüência (Sistema Interligado)
Se a área A em questão está interligada a um grande sistema, a freqüência F0 permanece praticamente constante, dado o porte de geração de todo o sistema. A ação do CAG, neste caso, afeta basicamente a geração da área A. A figura ilustra este fato: pela ação do CAG, o ponto de operação se deslocará da intersecção de 0 para 1, com o conseqüente aumento de geração da área A; Uma alteração como esta pode ocorrer em resposta a perdas de geração na área A implicando em aumento inadvertido de intercâmbio, o qual deve ser zerado pela ação do CAG.
18 Outras Estratégias de Controle Automático de Geração
Controle Rígido de Intercâmbio: O efeito do CAG na área em questão é apenas em resposta ao erro de intercâmbio, não se importando com o erro de freqüência ("flat tie line control", ou controle FTL); Controle Rígido de Frequência: A tendência da área em questão é provocar aumentos de geração visando corrigir apenas o desvio de freqüência ("flat frequency control", ou controle FF).
19 Exemplo: Um sistema de potência é composto por duas áreas interligadas, conforme indicado abaixo. Suponha que a área 2 sofre um aumento de carga de 100 MW. Determine o efeito da regulação primária, calculando f, PTL e os desvios de geração; Determine os ECA's supondo controle com polarização de freqüência para ambas as áreas, com Bi igual à característica natural da respectiva área. Como cada área responderá à ação do CAG?
20 Implementação do CAG - I
Informações a serem obtidas via sistema SCADA: Potência gerada por cada unidade; Potência de intercâmbio em cada interconexão; Freqüência do sistema. A partir destas informações, o sinal do CAG é sintetizado no COS e transmitido a cada unidade participante; Sinal transmitido sob a forma de pulsos de largura variável.
21 Implementação do CAG - II
Síntese do erro de controle de área:
22 Implementação do CAG - III
Implementação do laço de controle:
24 Área de Controle - Definição
Geração e carga em uma mesma área de controle devem ser balanceadas; Unidades geradoras em uma mesma área de controle devem ser dinamicamente coerentes; Linhas de interligação entre áreas de controle adjacentes deve ter capacidade de transmissão suficiente para propiciar intercâmbio de emergência.