Falta de isolamento térmico na tubulação - WebArCondicionado
Falta de isolamento térmico na tubulação
18/10/14, 20:23
Postado originalmente por limaitba Ver Post
Experiência própria, fazer isso depois de montado é osso. Primeiro que o isolante possui um furo no meio, então para passar o cobre ele precisa estar solto e não conectado a unidade externa.
Outro detalhe é, se a tubulação estiver passando por trás da evaporadora aí é muuuuuuuuuito mais dificil ainda.
eu não sei quem inventou ou qual seria a enorme vantagem da interligação frigorígena entre as unidades saindo pela direita olhando a unidade já instalada na parede de frente , as flanges e suas uniões da linha de líquido e gás são apertadas pelo lado de fora além de ter de curvá-las saio pela direita em último caso e extrema precisão mesmo assmi deixo uma distancia pra que nessa saída exista a possibilidade de um espaço pra desapertar as flanges e retirar por dentro nas manutenções e desinstalações da unidade interna do ambiente sem precisar de ficar entortando e desentortando a tubulação de união das linhas da unidade interna. .por mais que me tentam me explicar o inexplicável eu fico estarrecido..fica muito mais difícil e complicado além de um dia mais cedo ou mais tarde termos que aquecer com um maçarico a tubulação se quisermos curvar com um mínimo de qualidade,pois todo tubo de cobre tem uma "alma" e essa alma endurece com o tempo. principalmente da bitola de 1/2 polegada para cima. vc quebra ou garroteia o tubo mas não o dobra mais.
e o que vc ganha 20 cm de tubo?? ganha tempo ? e depois na primeira manutenção ? são coisas realmente incompreensíveis para mim..até em alguns vídeos no you tube os cara ensinam errado ..abraço
19/10/14, 13:42
Postado originalmente por adntorres Ver Post
Só colocar o isolamento no tubo de cobre vc não precisa modificar nada na instalação. Basta comprar o isolante térmico e colocar nos tubos isoladamente e depois cobrir com fita. Só fazer com calma e tranquilidade...
Mas como o colega disse, o isolante tem um furo no meio, como vou colocar o tubo de cobre por dentro se ele esta conectado a unidade externa? Outra coisa: acredito que os instaladores não fizeram vácuo. Teria algum problema então eu desconectar os tubos da parte externa para colocar o isolante?
Obs: os tubos tem extensão de 1 metro apenas. Ficou muito perto a unidade externa da interna.
19/10/14, 14:47
Postado originalmente por rogerazambuja Ver Post
Mas como o colega disse, o isolante tem um furo no meio, como vou colocar o tubo de cobre por dentro se ele esta conectado a unidade externa...
Você faz um corte único no sentido do comprimento do isolamento e "veste" no tubo. Depois amarra com tira plástica para juntar as partes cortadas.