Home Page > Matérias > Comandos Elétricos
Tome cuidado com a Eletricidade, esta não tem piedade,
Uso indispensável de EPI's
Comandos Elétricos são utilizados nas industrias, com o intuito de automatiza-las, fazendo com que a produção seja bem feita, como também ágil e eficaz.
A maioria das industrias hoje, seja ela uma empresa grande, multinacional, ou uma pequena, a automação é essencial para o desenvolvimento da mesma.
Mas é claro, nem tudo é perfeito, sempre há controversas. Para o consumidor, é viável que as empresas economizem na mão de obra, pois, contudo, os valores dos materiais que nos fornecem, no final de todo o processo de produção, acaba saindo mais em conta, enquanto que se tivesse uma grande quantidade de funcionários no lugar de maquinas, esses materiais sairiam mais caro, afinal, um funcionário não sai barato para o dono de uma indústria.
O problema é que, quanto mais as maquinas trabalham sozinhas, mais desemprego é gerado, o que faz com que se altere o ciclo consumista.
Pois bem, daí já é outra historia. Começaremos agora, estudar comandos elétricos.
Introdução à Comandos Elétricos - Unidade I
Os comandos elétricos são compostos por diversos componentes, não apenas os que realizam o comando em si. Dentre eles podemos cita-los:
Proteção – que tem a função de proteger o circuito contra anomalias;
Distribuição e Condutores
Dispositivos de controle – que controla o funcionamento do circuito;
Dispositivos de acionamento – o que faz com que o circuito entre em regime de serviço, ou altera o estado do mesmo;
Componentes auxiliares e Sensores – que manipulam equipamentos (ou maquinas)
Dispositovos de Proteção contra Surtos Atmosfericos - DPS
Quando esse pulso de alta tensão é longo, ou seja, por um tempo maior que um raio, por exemplo, o dps "causa" um curto circuito, ligando a faze (afetada) diretamente no terra, contudo, o dispositivo de proteção QG é acionado, desativando o circuito.
Normalmente, a distribuição da alimentação em um painel, é feita após uma proteção geral (DG - Disjuntor Geral por Ex.)
Saindo da proteção principal, a energia pode ser distribuida através de barramento e condutores ou apenas por condutores. No caso do barramento, é utilizado normalmente quando há muitos componentes, ou a potencia total do painel é de serta forma alta.
O relé só "deixa" acionar C1, se tiver as 3 fases ativas. observe que seu contato aberto esta em série com a bobina do contator C1.
O relé térmico tem como objetivo, proteger o nosso circuito contra sobrecarga de longa duração, Funciona parecido com o DTM, mas sem a proteção magnética, esta será protegida por um disjuntor motor.
A presença deste dispositivo é importantíssima, assim como o disjuntor magnético, para fins de proteção, evitando principalmente incendios.
O relé vai acoplado a uma base ou no proprio dispositivo de comando (contator)
A sua corrente nominal pode ser ajustada de acordo com a carga instalada.
O Relé de Sequência de Fase destina-se à proteção de sistemas trifásicos contra inversão da seqüência direta das fases, ou seja, se em algum mometo a alimentação do circuito for derivada á uma sequencia errada, o relé abre o circuito, impedindo que acione o equipamento, normalmente, motores trifásicos.
Dispositivo de controle de temperatura, quando regulado corretamente, realiza um trabalho no momento em que a temperatura se alterar (liga um motor de resfriamento, desliga algum equipamento, etc)
Os Dispositivos de proteção e controle aqui citados, deverão ser instalados e progetados corretamente, com muita atenção, e deverá ser analizado e aprovado por um profissional da area elétrica, qualquer erro poderá ser fatal, correndo risco de incêndio.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soft-starter
PG ou Prença Cabos
Existem no mercado consumista os mais diversos e variados tipos de terminais, cada um com um determinado meio de utilização.
Também conhecido como PG, os prensa cabos são essenciais para a proteção interna de um painel, seja ele de comando, potencia, proteção, etc. E tambem prevalesce a estética do mesmo.
Este é um comando simples, que pode acionar um motor trifásico em partida direta.
Parte elétrica responsavel por alimentar a carga, objetivo do circuito.
Diagrama de Potencia do Comando acima:
No momento em que o circuito de comando e de potencia serem alimentados e S1 acionado, K1 altera o estado de seus contatos, alimentando M1 (motor Trifásico - 3 ~) acionando-o em partida direta.