REF: NRDWG Categoria: Detecçăo de gás SF6
O testador de resistência à terra da subestaçăo da série NRDWG pode testar a impedância de aterramento, a tensăo de contato, a tensăo escalonada, o potencial de desvio de todos os tipos de dispositivos de aterramento e o campo de gradiente potencial de parâmetros de superfície, como frequência e resistividade do solo. O equipamento usa tecnologia de interferência de frequência diferente, ambiente de interferência forte pode ser medido com precisăo a frequência de dados 50Hz. A corrente de teste é de (0 ~ 3.0A), năo melhora o potencial do dispositivo de aterramento mas possui uma forte capacidade anti-interferência, pode medir sem o corte de energia.
– Boa mediçăo da equivalência de frequência de potência. A forma de onda da corrente de teste é um seno e duas frequências usadas na mediçăo. – Tensăo à terra da capacidade antiparasitária. O instrumento usa mediçăo de frequência diferente, com a moderna tecnologia de filtragem de hardware e software, tornando o instrumento com um desempenho anti-interferência muito alto, dados de teste estáveis ??e confiáveis. O erro de tensăo de interferência na frequência de potência de 15V (50Hz) causou apenas 0, 001?. – Alta precisăo. Usado para medir a impedância de terra pequena rede de terra grande. – Os padrơes mensuráveis ??prescreviam todos os recursos dos parâmetros do dispositivo de aterramento. Năo apenas meça a impedância de aterramento, mas também o componente de resistência e o componente de reatância. – Possui a funçăo de alarme de interrupçăo, para evitar mediçơes erradas. – Operaçăo simples. A operaçăo completa do menu, mostrando diretamente os resultados da mediçăo e vem com uma mini impressora, pode imprimir mediçơes no local. – O trabalho de fiaçăo é pequeno, sem linha de corrente grande. – Tamanho pequeno, leve, fácil de transportar.
Uma faixa de mediçăo de impedância:0 ? 15? Resoluçăo:0, 001? O erro de mediçăo:± ?leitura × 1% + 0, 001?? Interferência Hnti:Interferência de frequência de potência de 15V capacidade de tensăo à terra: Erro de tensăo causado apenas 0.001? As formas de onda da corrente de teste:seno A corrente de saída:0 ? 3.0A A tensăo de saída:0 ? 100V A medida: A área seccional de cobre / Núcleo das linhas atuais ?1.0mm 2 Requisitos de linha:A área seccional do núcleo de cobre das linhas de tensăo?0.2mm 2 Fonte de energia:AC220V ± 10% ? 50Hz Uso do meio ambiente:Temperatura: -10 ?; 50 ?; Umidade relativa: <90% Dimensăo:440mm × 350mm × 310mm Peso:6.0kg