NEC - Supervisor de Rede
O supervisor de rede NEC2030 (220Vca) e NEC3030 (380Vca) é um dispositivo eletrônico desenvolvido para utilização como protetor de sistemas alimentados por rede elétrica mono, bi ou tri-fásica com neutro. Essa proteção é feita de modo eficaz e inteligente, levando em conta os tempos entre ligamentos e desligamentos das cargas protegidas das variações de tensão, evitando que o sistema de proteção submeta o equipamentoa proteger de ciclos de liga/desliga que possam danificá-lo.
Manual do Equipamento: nec.pdf
Alimentação: 127 Vca (NEC-2030) ou 220 Vca (NEC-3030) ±20 %, 50/60 Hz.
Peso: 1,0 Kg. aproximadamente
NEC-2030, para utilização em redes trifásicas 220V
NEC-3030, para utilização em redes trifásicas 380V
Ligações e funcionamento:
Todas as entradas de tensão do NEC-2030/3030 deverão ser utilizadas, nos casos de utilização em redes monofásicas ou bifásicas, ligue através de pontes as entradas livres a uma das entradas com fase;
O NEC-2030/3030 faz a medição de tensão entre fases e neutro, portanto a ligação do neutro em sistemas bifásicos e trifásicos é imprescindível. Nos sistemas monofásicos que não usem neutro ( ex.: ligações 220V com duas fases ) uma das fases deverá ser ligada nas entradas R, S e T ligadas em ponte, e a outra fase ligada na entrada N (neutro);
O NEC-2030/3030 tem duas saídas por contactos isolados e livres de potencial, a saída RELE 1 é do tipo reversora que quando em condição normal liga C (comum) com NA (normalmente aberto) e em situação anormal, ou quando desenergizado, liga C com NF (normalmente fechado). A saída RELE 2 é do tipo simples que quando em condição normal liga C com NA, esta saída normalmente é usada como saída de telessinal, e a saída RELE 1 como comando de desligamento do equipamento a proteger, a corrente máxima de comutação é de 7A CA.
O NEC-2030/3030 tem como níveis de disparo da condição de anormalidade, os valores de tensão relativas ao neutro que se apresentem fora da faixa de ± 10% do valor nominal que será 127 V em sistemas trifásicos 220 V, neste caso usar o NEC-2030, e de 220 V em sistemas trifásicos 380 V, neste caso usar o NEC-3030.
Os ligamentos e desligamentos do equipamento a proteger são feitos temporizadamente, com a seguinte seqüência: Liga o equipamento somente após, no mínimo, aprox. 3 minutos de tempo ininterrupto em que a tensão permaneça dentro da faixa normal, observe que ao energizar o equipamento este somente ligará após decorrido este tempo. O desligamento ocorrerá após decorridos aprox. 15 seg. (mínino de 10 seg.) de tempo ininterrupto em que a tensão permaneça fora da faixa normal.