Sistema de Combate com Gás | Senior Fire Protection
Sistema de Detecção de Alarme
Sistema de Combate com Água
Sistema de Combate com Espuma
Sistema de Combate com Gás
O NOVEC™1230 caracterizam-se como um agente extintor de incêndio sem igual, produzido pela 3M™ e, aprovado pela Factory Mutual (FM®) e Underwriters Laboratories (UL®) entre outras empresas do mercado.
O fluido Novec 1230 oferece, a longo prazo, uma tecnologia sustentável que tem a maior margem de segurança, o menor GWP (Potencial de Aquecimento Global) dentre todas as alternativas de agentes químicos limpos, e zero potencial de depleção da camada de ozônio.
Quimicamente o NOVEC™1230, também conhecido como FK-5-1-12, é uma fluorocetona, que nas condições normais é um liquido pressurizado e armazenado com nitrogênio, incolor, inodoro, não condutor de eletricidade e por não deixar resíduos é considerado um agente "limpo".
Efetua a extinção do fogo através do efeito de resfriamento, o fluido Novec 1230 trabalha como um gás, ainda que seja líquido à temperatura ambiente. O fluido Novec 1230 é fácil de manusear e transportar, pois não é armazenado ou transportado em cilindros pressurizados ao sair da fábrica 3M. Os sistemas com Novec 1230 permitem uma utilização mais eficiente de espaço, quando comparados aos sistemas de gás inerte.
O Novec 1230 é um fluido de combate a incêndio altamente eficiente que pode ser usado para aplicações de inundação em sistemas fixos de supressão de fogo.
Ele é ideal para proteção de danos específicos: locais onde a operação contínua de equipamentos de alto valor é fundamental.
Salas elétricas;
Salas com equipamentos eletrônicos e de informática;
Embarcações e aplicações militares críticas, como motores de veículos;
Pinacotecas.
Maior Margem de Segurança
Uma vez que a sua concentração de uso é muito menor do que o seu NOAEL (Nível de Efeito Adverso Não Observável), o Novec 1230 Fluido para Combate a Incêndio oferece a maior margem de segurança que qualquer substituto químico do halon disponível no mercado atual.
Margem de Segurança*
*Ajustado em 2012 pelas exigências da NFPA 2001 (excluindo o halon): parágrafo 5.4.2.4 e tabela A.5.4.2.2 (b).
3 NOAEL para sensiiblização cardíaca
4 NOAEL para toxicidade aguda, incluindo sensibilização cardíaca
O gás extintor FM-200 é fabricado pela DuPont e adequado para a extinção limpa de fogo em ambientes vitais e críticos das empresas, como data centers, telefonia, salas de controle de automatização industrial e outros locais que não podem ser paralisados pelos efeitos do fogo ou dos agentes extintores tradicionais, que na maior parte das vezes provocam danos no ambiente e nas máquinas, na maioria das vezes bem superiores aos causados pelo fogo.
O gás FM-200 está listado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA- Environmental Protection Agency, como não danoso ao meio ambiente. Possui um Potencial de Destruição da Camada de Ozônio (ODP) igual a zero, e média permanência na atmosfera.
O FM-200 pode ser utilizado para extinguir o fogo da classe A, B e C e é completamente inofensivo para as pessoas que estejam no local do disparo. O FM-200 não retira o oxigênio e extingue o fogo por uma ação física esfriando as chamas e por uma reação química sobre os radicais livres do fogo que impede que eles realimentem as chamas.
Quimicamente o HFC 227 (FM 200) é um Heptafluorpropano CF3-CHF-CF3, que nas condições normais, é um liquido pressurizado e armazenado com nitrogênio, é um fluído incolor, inodoro, não condutor de eletricidade e por não deixar resíduos é considerado um agente "limpo".
É um agente não-condutor de eletricidade, não deixa resíduos nos equipamentos mais sensíveis e não precisa de limpeza. Isso permite uma rápida retomada das atividades. Os nossos sistemas FM-200 são desenvolvidos para descarregar o agente supressor em, no máximo, 10 segundos após o comando de disparo, eliminando, imediatamente, os riscos de maiores danos.
Embora o FM 200 seja considerado não tóxico para seres humanos na concentração necessária para extinção do fogo, deve-se evitar a exposição desnecessária ao gás, pois no momento do combate pode haver a liberação de produtos decompostos resultantes do fogo ou outras fontes de calor. Normalmente, como o FM 200 é descarregado em 10 segundos causando uma rápida extinção das chamas.
O Inergen é um gás inerte, não corrosivo, não combustível e não reagente com a maioria das substâncias. O agente extintor Inergen não ataca a camada de Ozônio (ODP=0) e não contribui para o aquecimento global da atmosfera (GWP=0). O agente extintor Inergen não possui problemas de toxicidade, nem produz subprodutos perigosos, inexistindo limitações quanto aos testes de sistemas e obrigatoriedade de recuperação do agente (NFPA 2001 Cap. 4 Parágrafo 4.1.4).
Propriedades Químicas e Físicas:
Composição: 52% Nitrogênio,	40% Argônio, 08% CO2;
Peso específico 1,36 Kg/m³;
Pressão de Vapor: 11.894 Kpa @ 0°C, 14.997 Kpa @ 21°C, 17.755 Kpa @ 54°C;
Densidade de Vapor 1,1 (Ar=1,0);
Peso Molecular Aprox. 34.
O processo do combate a incêndio por Inergen se baseia na injeção continua do gás inertizando o ambiente, diminuindo continuamente a quantidade volumétrica de Oxigênio (O2).
Desta forma reduzindo a alimentação de O2 para o fogo, produzindo também, não somente a diminuição da combustão, como também a temperatura do foco de incêndio
Todos os componentes do Inergen fazem parte do ar que os seres humanos respiram, portanto é considerado como um gás não tóxico.
O agente Inergen2 é considerado pela EPA como um agente que não representa riscos para os ocupantes de um ambiente protegido por gás, ainda assim, de acordo com a NFPA Standard 2001 e o EPA Significant New Alternative Program (SNAP), exposições humanas às concentrações de Inergen, em sistemas de inundação total, deverão ser limitadas ao mínimo necessário.
O cilindro que contém o Inergen2 deverá ser manuseado cuidadosamente. Todos os recursos de proteção da válvula deverão estar conectados nos devidos lugares, quando o cilindro não está preso em seu suporte.
O Sistema Fixo Inergen, desenvolvido pela Ansul é uma instalação fixa para aplicação no combate a incêndios. Este sistema é projetado e instalado de acordo com os requisitos da norma NFPA-2001 - "Clean Agent Fire Extinguishing System".
O sistema fixo de Inergen, extingue incêndios, das classes A, B e C, mantendo o nível de oxigênio abaixo daquele onde a combustão é sustentada.
O Sistema Fixo Inergen consiste em cilindros de aço, onde é armazenado o agente extintor, dotados de válvulas de disparo por acionamento automático e/ou manual. Os cilindros são interligados por meio de um tubo coletor ao qual são conectados através de mangueiras flexíveis, dotadas de válvulas de retenção individuais para cada cilindro.
O agente Inergen é distribuído e descarregado nos ambientes por meio de uma malha de tubos e bicos nebulizadores, dimensionados de modo a proporcionar uma distribuição uniforme e obter a correta concentração do agente extintor no ambiente.
O Sistema Fixo Inergen está de acordo com a norma NFPA-2001 - "Clean Agent Fire Extinguishing System" e o programa SNAP - "Significant New Alternative Polices" da EPA. -Environmental Protection Agency.
Parâmetros de Projeto:
Tipo de Risco: Classes A e C.
Tipo de Aplicação: Inundação Total.
Concentração de Projeto: 34,2%.
Tempo de Descarga para 95%: 60 seg.
Tempo de Retenção: 10 min (NFPA-2001.)
Pressão mínima no difusor: 10 bar.
Capacidade do cilindro: 17 m³ de INERGEN @ 200 bar.
Os sistemas fixos de gás carbônico diferem conforme a modalidade de armazenamento do meio extintor entre Sistemas de Alta Pressão e Sistemas de Baixa Pressão. Cada um tem as suas peculiaridades.
O método de extinção deste sistema é através da absorção do oxigênio no ambiente, ou seja, extingue a chama por abafamento, reduzindo significativamente os níveis de oxigênio do ambiente protegido. Portanto, este tipo de sistema é indicado apenas em locais sem a presença ou circulação de pessoas.
O Dióxido de Carbono é um gás incolor, inodoro e eletricamente não condutivo que atua na extinção de incêndios mediante a criação temporária de uma atmosfera inerte, reduzindo a concentração de oxigênio, na área onde é aplicado, para níveis inferiores a 15% inibindo assim a possibilidade de combustão da maioria dos materiais.
O Dióxido de Carbono proporciona proteção efetiva no combate a incêndios onde existam riscos das classes B (Líquidos e gases inflamáveis) ou C (Material elétrico energizado), sendo particularmente útil onde seja desejável ou essencial a utilização de um agente extintor não condutivo, onde a existência de obstáculos recomende a utilização de um agente gasoso e onde a utilização de um agente limpo seja importante para combater o incêndio preservando os materiais existentes na área protegida.
Sistema de CO2 Alta Pressão
Os sistemas de alta pressão usam cilindros de armazenamento individuais que podem ser conectados através de um tubo coletor comum (manifold) permitindo uma descarga simultânea rápida. As válvulas dos cilindros podem ser operadas automaticamente ou manualmente, localmente ou de maneira remota usando atuadores de válvulas elétricos, pneumáticos ou mecânicos.
A quantidade de meio extintor é dimensionada para atender um evento. Se forem riscos diferentes o dimensionamento contempla sempre o risco maior, depois do qual é necessário recarregar os cilindros.
A instalação compreende uma tubulação de distribuição do CO2 até o local de risco e lá são instalados bicos nebulizadores dimensionados para cada uso específico, seja para o sistema de aplicação local seja para inundação total.
Dependendo do esquema da instalação a ser protegida uma bateria de cilindros pode atender a sinistros em várias áreas, sendo a comutação do meio extintor feita através de válvulas direcionais. Nestes casos é usual o emprego de uma bateria principal e outra reserva.
Sistema de CO2 Baixa Pressão
Os sistemas fixos de combate a incêndio por CO2 de baixa pressão são indicados para riscos que requerem uma grande quantidade de agente extintor numa área de estocagem limitada. Um tanque de armazenagem a granel pode ter a capacidade desde 3/4 até 60 toneladas de dióxido de carbono o que corresponde a de 680 a 54.430 Kg deste meio extintor.
CO2 é estocado na fase líquida, em tanques de pressão executados conforme padrões ASME e equipados com sistemas de refrigeração próprios. A pressão no interior do tanque é mantida próximo dos 300 psi (20,7 bar) através da manutenção da temperatura interna em aproximadamente -17 graus Celsius.
Várias áreas de risco de uma mesma instalação podem ser atendidas através deste tipo de sistema fixo, que permite inclusive a aplicação local de CO2 através de mangueiras, dada a fase de armazenagem do meio extintor.
O sistema é composto pelo tanque de armazenagem, com sua unidade autônoma de refrigeração, válvulas do tanque que permitem tanto a saída do CO2 para a extinção como a extração de CO2 na fase vapor para o acionamento das válvulas pneumáticas – que é aduzido à tubulação de pilotagem. O meio extintor é distribuído através de tubulações e aplicado por meio de bicos nebulizadores dimensionados para cada tipo de aplicação, seja aplicação local ou inundação total.
O controle das válvulas pode ser eletropneumático ou manual. Cada conjunto de válvula seletora máster é composto ou por uma válvula esférica ou por uma válvula borboleta, por uma válvula de operação com retorno por mola e por uma válvula solenoide de três vias comandada eletricamente. O sistema de comando é feito por uma central de comando como descrito acima.