Como ligar três interruptores em uma caixa de derivação |
Sua caixa de derivação parece com um polvo com fios saindo, como os tentáculos do monstro Kraken, que afundou o Pérola Negra? Ligar três interruptores em uma caixa de derivação parece um pouco apavorante, só de olhar. Você tem somente um fio de alimentação e três aparelhos diferentes para serem ligados àquela fonte de energia. Domine os tentáculos e forneça a energia que permitirá que cada aparelho seja operado por um interruptor só dele.
Fazendo fiação elétrica (Medioimages/Photodisc/Photodisc/Getty Images)
Desligue a energia do circuito no painel de disjuntores.
Faça os rabichos. Você vai precisar de três rabichos de fios pretos e cinco rabichos de fios verdes. Corte três pedaços de 15 cm de fio 14 sólido preto THHN. Use um descascador ou cortador de fios para retirar 13 mm de de cada ponta dos rabichos pretos.
Corte cinco pedaços de seis polegadas (aproximadamente 15 cm) de fio 14 sólido verde THHN. Use o descascador ou cortador de fios para retirar 13 mm de isolamento de cada ponta dos rabichos verdes.
Ligando os fios neutros
Conecte os fios brancos ou neutros, juntos na caixa de derivação. No momento, tem-se um total de quatro fios brancos. O fio branco da fonte de alimentação que vai de volta para o painel de disjuntores e três fios brancos que se conectam aos três aparelhos. Use uma porca de fio amarela e torça os quatro fios juntos.
Prenda com fita isolante a porca aos fios. Enrole a fita ao redor da porca e dos fios. Isso não é necessário, mas aumentará a segurança.
Empurre os quatro fios brancos na traseira da caixa de derivação.
Ligando os fios fase
Conecte um fio preto ou fase, de cada um dos três aparelhos ao parafuso de cima, do lado direito de cada interruptor. Aperte cada parafuso.
Ligue o fio preto da fonte de alimentação a todos os três rabichos pretos. Torça os quatro fios pretos, juntos com uma porca de fio amarela. O fio de alimentação é aquele que se conecta diretamente ao painel do disjuntor. Prenda a porca aos fios com fita isolante. Enrole a fita ao redor da porca e dos fios.
Ligue cada rabicho preto ao parafuso do fundo, de cada um dos três interruptores. Aperte cada parafuso.
Ligando os fios de aterramento
Conecte os dois rabichos verdes ao fio terra de cobre nu. Torça-os juntos com uma porca de fio laranja. Prenda com fita isolante a porca aos fios. Enrole a fita ao redor da porca e dos fios.
Conecte um dos rabichos verdes da porca de fio laranja a cada um dos fios de aterramento de cobre nu, que estão ligados aos três aparelhos. Torça-os juntos com uma porca de fio amarela. Empurre os fios na parte de trás da caixa de derivação. Prenda a porca aos fios com fita isolante. Enrole a fita ao redor da porca e dos fios.
Ligue o rabicho verde restante na porca de fio laranja, aos três rabichos verdes restantes. Torça estes quatro fios juntos com uma porca de fio amarela. Prenda a porca aos fios com fita isolante. Enrole a fita ao redor da porca e dos fios.
Ligue cada um dos três rabichos verdes aos parafusos de terra verde, em cada um dos três interruptores. Os parafusos verdes de aterramento estão localizados no canto inferior esquerdo de cada interruptor. Aperte os parafusos verdes.
Instalando os interruptores
Conecte todos os três interruptores na caixa de derivação. Cada interruptor se ligará à caixa por meio de parafusos, um na parte de cima de cada interruptor e um embaixo.
Cubra os três interruptores com uma tampa tripla de interruptor. A placa da tampa se conectará com parafusos, três em cima e três em baixo.
Ligue a energia ao circuito no painel de disjuntores.
Cada cor do fio indica sua finalidade. Os fios pretos e vermelhos são chamados fios fase, ou seja, estes fios são os fios que conduzem a eletricidade até um local. Os fios brancos são os neutros, que completam o circuito para permitir que a eletricidade alimente um local. Os fios de cobre nu ou fios verdes, são os fios de aterramento, para proteção. Se ocorrer um curto-circuito, o fio terra desvia a energia para o solo por uma barra de aterramento conectada ao painel principal de disjuntores. Embora existam outras cores de fios, estas cores são as mais comuns em instalações residenciais.
Cada cor da porca de fio indica o número de fios que podem ser ligados entre si com segurança. Sua embalagem de porcas de fio informará as especificações para cada cor de porca.
Certifique-se de que a energia elétrica esteja desligada na área em que você está trabalhando.
Um fio branco ou neutro, nunca é ligado a um interruptor. Fazer isso causa um curto-circuito e imediatamente desarma, ou seja, desliga o disjuntor no painel principal. Caso o disjuntor não desarme, pode provocar um incêndio.
Você não deve exceder o número de fios especificado neste artigo para cada porca de fio. As cores das porcas e quantos fios podem ser torcidos juntos, foram especificados para ligar com segurança em sua casa. Qualquer mudança de cor de porca e de números de fios pode causar curto-circuito e um possível incêndio elétrico.
Fio preto 14 sólido, THHN
Fio verde 14 sólido, THHN
Cortadores/descascadores de fio
Porcas de fio amarelas
Porcas de fio laranjas
Aubuchon Hardware: Como instalar um interruptor elétrico [em inglês]
Do-It-Youself-Help: Diagramas de fiação para interruptores domésticos [em inglês]
Harsch, Cecilia. "Como ligar três interruptores em uma caixa de derivação." , http://www.ehow.com.br/ligar-tres-interruptores-caixa-derivacao-como_106423/. Accessed 22 May 2018.
Harsch, Cecilia. (n.d.). Como ligar três interruptores em uma caixa de derivação. . Retrieved from http://www.ehow.com.br/ligar-tres-interruptores-caixa-derivacao-como_106423/
Harsch, Cecilia. "Como ligar três interruptores em uma caixa de derivação" accessed May 22, 2018. http://www.ehow.com.br/ligar-tres-interruptores-caixa-derivacao-como_106423/
THHN/THWN Designações americanas para o fio de condutor individual, normalmente classificados em 75 ºC ou 90 ºC, com isolamento por PVC e cobertura de nylon