b) manter a segurança patrimonial para facilitar a localização de estranhos nas áreas de segurança pelo pessoal da intervenção;
Ao serem acionadas, a iluminação deverá se manter ligada até o retorno da energia elétrica ou até que outras medidas preventivas sejam tomadas. O objetivo é que garanta a proteção pessoal e patrimonial dos colaboradores presentes no espaço.
Mesmo nos casos em que ocorre a evacuação total do prédio, as luzes deverão se manter acesas. Isso para garantir a orientação das equipes de manutenção ou até mesmo para buscar pessoas perdidas, como por exemplo nos resgates de incêndio.
Independente do tipo da iluminação, o objetivo principal é o mesmo: promover a segurança dos trabalhadores em um ambiente desprovido de luz ou com baixa visibilidade. Por isso que existem as iluminações de ambiente e de sinalização.
Importante salientar que uma não substitui a outra! Ambas são importantes e devem ser utilizadas em todos os ambientes onde forem necessárias. A iluminação de ambiente, como o nome já diz, deve clarear o local ou uma parte dele como um todo.
Já a iluminação de sinalização é mais específica, destinada a iluminar ou orientar uma determinada informação. Um exemplo simples desse tipo de dispositivo é a plaquinha luminosa que informa a saída dentro de um estabelecimento.
Segundo a NBR 10898, a Iluminação de ambiente é obrigatória em todos os locais que proporcionam uma circulação vertical ou horizontal, de saídas para o exterior da edificação, ou seja, rotas de saída, e nos ambientes citados no anexo E da mesma.
No piso, o nível de iluminação deverá ser de 5 lux quando houver desnível, como por exemplo escadas ou passagens com obstáculos; e 3 lux em ambientes planos, como corredores, halls de entrada e locais de refúgio.
Nota: Lux é a medida da intensidade de uma iluminação de emergência! É determinado pela relação de “lúmen” (unidade de fluxo luminoso) por metro quadrado do ambiente que deverá ser iluminado. Guarde essa dica pois será muito importante para a compra do equipamento!
A Iluminação de Ambiente deverá, ainda, permitir com clareza o reconhecimento de qualquer tipo de obstáculo que venha a dificultar o trânsito de trabalhadores. Como por exemplo, mudanças de rota, saída, grades, muros, etc.
Inclusive, a identificação de obstáculos também poderá ser feita através da Iluminação por Sinalização, que veremos logo a seguir.
Mas antes, deixamos uma dica final: ao instalar a iluminação de emergência de ambiente, verifique se a mesma não causa sombras em degraus ou similares que possa prejudicar a circulação de pessoas. Esse cuidado é imprescindível para a efetividade do dispositivo!
Ao contrário do equipamento anterior, a Iluminação por Sinalização não tem como intuito promover claridade e luz para o ambiente. Mas, sim, para pequenos ou grandes obstáculos e/ou situações em específico.
Como exemplo podemos citar as placas luminosas de saída, conforme já foi falado, ou que indicam escadas, desvio de direção, entre outros. De maneira alguma essas sinalizações deverão ser cobertas ou obstruídas por adereços ou decorações.
Estes são dispositivos obrigatórios em todas as empresas onde há circulação de funcionários. São imprescindíveis para garantir que todos consigam sair em segurança mesmo que o ambiente esteja sem energia elétrica ou sendo incendiado.
Aliás, importante: nos casos onde há possibilidade de fumaça ou baixa visualização do ambiente, é interessante adicionar sinalizações extras, como pisca-pisca ou afins, para intensificar a iluminação e assim não perder a eficácia.
A Iluminação por Sinalização é feita através de textos e/ou símbolos. Os textos devem ser elaborados preferencialmente em português, com letra tipo Universal 65, de acordo com o que foi determinado na NBR 14100 (que aborda os símbolos de proteção contra incêndios).
Já os símbolos deverão ser nas cores vermelha ou verde, respeitando o fundo com a cor branca; ou brancos, quando o fundo for vermelho ou verde. O material deverá ser reflectante, de maneira que reflita a luz da fonte.