PREDIAL AQUATHERM CATÁLOGO TÉCNICO - PDF
Download "PREDIAL AQUATHERM CATÁLOGO TÉCNICO"
Fátima Leal Peralta
1 PREDIAL AQUATHERM CATÁLOGO TÉCNICO
2 Qualidade Confiança Tradição Inovação Tecnologia
3 ÍNDICE Por que a TIGRE escolheu o Sistema Aquatherm para o Brasil? 05 Características técnicas 06 Instruções de instalação 07 Instalação de aquecedores 18 Durabilidade do Aquatherm 19 Manutenção 20 Dados para projeto - Tabelas de perda de carga 20 Itens da linha Aquatherm 22 Informações gerais sobre Aquatherm 28 Tabela de resistência química do CPVC 29 Certifi cado de Garantia 34 Referências de obra 35 Indicações de fabricantes de aquecedores 38 Qualifi cação profi ssional 38 3
5 Por que a TIGRE escolheu o Sistema Aquatherm para o Brasil? 1. A junta mais simples de se executar: apenas 2 etapas A junta soldável a frio por meio de adesivo é tão simples e fácil de executar que não requer mão-de-obra especializada, ferramentas e equipamentos que necessitem de treinamento específi co nem qualquer fonte de energia. Veja instruções de como executar uma junta soldável nas fi guras 1 e 2 da página Tem resistência superior à máxima temperatura exigida pela norma brasileira O Sistema Aquatherm é fabricado de acordo com as especifi cações da norma americana ASTM D-2846, que superam as exigidas pela norma brasileira NBR7198. O Sistema Aquatherm é recomendado para operar na temperatura de serviço de 80 C, conduzindo água sob pressão de 60 m.c.a. e suportando temperaturas ocasionais de 95 C. 3. Atóxico e livre de corrosão Produzido com material totalmente atóxico, o Sistema Aquatherm não transmite gosto nem odor à água. Alia-se a isso alta resistência aos ataques químicos das substâncias contidas na água, como cloro, ferro, fl úor, etc., proporcionando durabilidade e uma instalação livre de corrosão. 4. Tem uma linha completa de tubos e conexões O Sistema Aquatherm está disponível nos diâmetros de DN 15, 22, 28, 35, 42, 54, 73, 89 e 114, o que lhe permite atender a qualquer projeto/obra de instalações prediais de água quente, tanto para aquecimentos individuais como coletivos. 5. Dispensa isolamento térmico Devido a sua baixíssima condutividade térmica, os Tubos e Conexões de CPVC Aquatherm têm a menor perda de calor entre os materiais utilizados em instalações prediais de água quente, mantendo a temperatura da água por muito mais tempo. Estudos realizados pela PUC de Minas Gerais (Grupo de Estudos em Energia) comprovaram que o Sistema Aquatherm tem uma perda térmica desprezível em trechos de tubulações de CPVC sem isolamento. A conclusão que se pode tirar analisando o gráfico a seguir é que o Sistema Aquatherm dispensa qualquer tipo de isolante térmico em trechos de tubulação de até 20 metros de extensão. Perda térmica em tubulações de CPVC sem isolamento Veja no gráfi co que a perda de temperatura em uma tubulação de 20 metros com uma vazão de 8 litros/ minutos é de apenas 0,7 C. Para a avaliação das perdas térmicas das tubulações de CPVC, foram realizados ensaios no Centro Brasileiro para Desenvolvimento da Energia Solar Térmica (GREEN Solar), com sede na PUC Minas. 5
6 6. Sem incrustações Devido a sua superfície interna extremamente lisa e sua excelente resistência química, o Sistema Aquatherm não sofre incrustações internas, garantindo uma instalação sem reduções de diâmetro ao longo do tempo. 7. A melhor solução técnica para os efeitos da dilatação térmica Os sistemas prediais de água quente - independentemente dos materiais utilizados - são submetidos a grandes variações de temperaturas, que, inevitavelmente, provocam contrações e dilatações térmicas dos materiais. A TIGRE tem a exclusiva Junta de Expansão Aquatherm TIGRE - comprovadamente a melhor e mais efi caz solução técnica para eliminar os efeitos causados pelas contrações e dilatações térmicas (veja instruções de instalação e montagem na página 12). Características técnicas Junta de Expansão Aquatherm A matéria-prima utilizada para a fabricação do Sistema Aquatherm é o CPVC (policroreto de vinila clorado), que é um material com todas as propriedades inerentes ao PVC, somando-se a resistência à condução de líquidos sob pressões a altas temperaturas. A obtenção do CPVC é feita de maneira semelhante à do PVC. Sua principal diferença é o aumento da participação percentual de cloro no composto das matérias-primas, e seu desenvolvimento resultou da necessidade de obter-se um termoplástico que pudesse ser usado, também, para condução de água quente. O CPVC teve sucesso absoluto em vários países da Europa e também nos Estados Unidos da América, onde possui grande aceitação e já vem sendo utilizado desde O dimensionamento do Sistema Aquatherm obedeceu a um critério racional, com base nas exigências da norma internacional ASTM (American Society for Testing and Materials) D Esse dimensionamento assegura excelente desempenho do Sistema Aquatherm, proporcionando um alto grau de segurança às instalações, mesmo quando sujeitas a condições extremas de pressão e temperatura. O Sistema Aquatherm está dimensionado para trabalhar com as seguintes pressões de serviço: 6,0 kgf/cm² ou 60 m.c.a. conduzindo água a 80ºC; 24,0 kgf/cm² ou 240 m.c.a. conduzindo água a 20ºC. 6
7 O gráfi co a seguir apresenta a variação de pressão de serviço do Sistema Aquatherm em função da temperatura, e poderá também ser consultado para outras faixas de trabalho. AQUATHERM Recomendado para linhas de recalque em edifícios de grande porte. Suporta até 240 m.c.a. a 20ºC. Normas técnicas de referência ASTM (American Society for Testing and Materials) D-2846 ASTM (American Society for Testing and Materials) F-439 (para os diâmetros de 73 a 114) - para conexões ASTM (American Society for Testing and Materials) F-442 (para os diâmetros de 73 a 114) - para tubos NBR Projeto e execução de instalações prediais de água quente Instruções de instalação Como executar uma junta soldável Faça uma rápida verificação antes de iniciar a operação de solda e observe o ajuste entre a ponta do tubo e a bolsa da conexão. É necessário que exista uma interferência entre as peças, pois não se estabelece a soldagem se não ocorrer pressão entre as superfícies que estão sendo unidas. Passo 1: Com o auxílio de um pincel, aplique o Adesivo Aquatherm ou o Adesivo Especial TIGRE na conexão e em seguida na ponta do tubo. Passo 2: Encaixe de uma vez as extremidades a serem soldadas, dê ¼ de volta e mantenha a junta sob pressão manual por aproximadamente 30 segundos, até que o adesivo adquira resistência. Notas 1) Eventuais excessos de adesivo devem ser retirados com uma estopa. 2) Não interfi ra na junta soldada nos primeiros 15 minutos. Espere por 24 horas para fazer o teste de pressão. OBS.: A embalagem do Adesivo Aquatherm 65 g já vem com um pincel aplicador. 7
8 Como executar uma junta roscável Numa instalação de água quente com o Sistema Aquatherm será necessário fazer a interligação com peças metálicas, como registros de gaveta, de pressão, de esfera, pontos terminais de utilização, entradas e saídas de aquecedores, etc. Nesses casos será necessário realizar juntas roscáveis. Veja o exemplo de instalação a seguir, onde estão sendo acoplados o Conector Aquatherm, um registro base de pressão e o Tê Misturador de Transição Aquatherm : Aplique a fi ta no sentido da rosca. Após a aplicação do material vedante, rosqueie as peças. Importante: - Sempre limpe as superfícies das roscas antes de aplicar o produto, deixando-as secas e isentas de gorduras e oxidações. - A Fita Veda Rosca TIGRE suporta a temperatura máxima de 250ºC, portanto pode ser utilizada tanto para água fria quanto para água quente, em roscas de PVC ou metálicas. Misturadores Aquatherm Para ligações onde seja necessário promover a mistura de água quente e fria, deve ser usado o Tê Misturador de Transição ou o Tê Misturador de CPVC Soldável. O Tê Misturador de Transição deve ser instalado entre os registros de pressão de água fria e quente para promover a mistura da água, utilizando-se Fita Veda Rosca nas roscas de metal. O Tê Misturador de CPVC Soldável apenas leva adesivo nas juntas para fazer a soldagem, contudo em ambos os lados do Tê Misturador Soldável de CPVC deve ser utilizado o registro de CPVC para água quente. No ponto de entrada de água fria do Tê Misturador (ambos) deve existir um trecho de pelo menos um metro de comprimento de tubo de CPVC. Nota: O trecho de CPVC instalado antes do Tê Misturador visa proteger a instalação de água fria de um eventual retorno de água quente. 8
9 Esquema de montagem/instalação Com Tê Misturador de Transição Com Tê Misturador de CPVC Soldável Isolamento térmico O uso de isolamento térmico em outros tipos de tubulação se faz necessário para diminuir o efeito de troca de calor das tubulações com o meio ambiente, mantendo, conseqüentemente, e por maior tempo, a temperatura da água aquecida. No caso dos produtos Aquatherm essas trocas de calor atingem valores mínimos, tendo como causa a baixa condutividade térmica* do CPVC. Nas instalações executadas com tubos e conexões Aquatherm, a água quente chega mais rápido ao ponto considerado, em função da pequena perda de calor ao longo da tubulação. Para residências: O uso do isolamento térmico no CPVC é geralmente recomendado nos casos em que as distâncias entre o aquecedor e o ponto de consumo estiverem acima de 20 metros especialmente ao ar livre ou aparente e em situações que a perda possa ser mais signifi cativa (ex.: passagem por câmaras de resfriamento), porém sempre a critério do projetista responsável. Para utilização com aquecimento central, deve-se isolar toda a linha, evitando a perda de calor. *Condutividade Térmica do CPVC = 9,6 x 10-5 cm² x s x ºC (número de calorias por segundo que atravessa uma placa de 1 cm de espessura e 1 cm² de área, quando a diferença de temperatura entre as faces é de 1ºC). A seguir apresentamos a fórmula para o cálculo de Perda de Temperatura em Tubulação de CPVC sem isolamento: T= (69,67 x Q x Ti) - [F/2 x L x (Ti - 2 x Tamb.)] F/2 x L + 69,67 x Q Tabela 1 Símbolo Grandeza T ( C) Temperatura ponto de consumo Ti ( C) Temperatura do aquecedor Tamb. ( C) Temperatura ambiente Q (l/min) Vazão F m-1 Fator do diâmetro L (m) Comprimento da tubulação Tabela 2 Diâmetro Fator do Diâmetro 15 (½ ) 0,60 22 (¾ ) 0,77 28 (1 ) 0,89 35 (1 ¼ ) 1,04 42 (1 ½ ) 1,17 54 (2 ) 1,35 73 (2 ½ ) 1,63 89 (3 ) 1, (4 ) 2,16 Dilatação e contração térmica Todos os materiais estão sujeitos aos efeitos da dilatação térmica, expandindo-se quando aquecidos e contraindo-se quando resfriados. Na maioria das instalações embutidas essa movimentação é absorvida pelo traçado da tubulação devido ao grande número de conexões utilizadas. Em instalações aparentes, deve-se evitar trechos longos retilíneos entre pontos fi xos. Onde isso não for possível recomenda-se a utilização da exclusiva Junta de Expansão Aquatherm (A) ou liras (B). 9
10 A) Junta de Expansão Aquatherm TIGRE A Junta de Expansão Aquatherm foi desenvolvida para absorver variações do comprimento dos tubos (dilatação e contração) provocadas por variações de temperatura, minimizando tensionamentos devido à transmissão de esforços ao sistema de tubos e conexões. Exemplo Dada uma instalação de água quente em um prédio abastecido por sistema central de aquecimento, localizado na parte inferior da construção, com altura de 43 m, calcular o número de juntas de expansão necessárias para absorver a dilatação da tubulação vertical, bem como o comprimento da posição inicial do pistão. Sabe-se que a temperatura ambiente durante a instalação é de 28 C e que a temperatura máxima e mínima que alcançará a água conduzida no interior do tubo é de, respectivamente, 68 C e 20 C. Exemplo N= e 90 10
39 Seja na obra ou na revenda, a TIGRE tem as melhores soluções para você. Para tirar suas dúvidas técnicas, ligue para o TELE TIGRE e um grupo de profissionais treinados estará pronto para atendê-lo. Para obter informações comerciais, ligue para o TELE SERVIÇOS, é rápido, simples e totalmente gratuito. Não importa onde você esteja, a TIGRE tem o serviço certo para você. Assistência Técnica Assistência Comercial Conheça novas soluções TIGRE, dicas de construção e muito mais.