Reservatório de pressão com membrana de 8 l, PN 16 incl. válvula de fluxo de acordo com a norma DIN 4807, lado da pressão
Comfort Controller (CC) na caixa de chapa de aço, estrutura RAL 7035, tipo de proteção IP54 constituído por alimentação de tensão de comando interna, CPU, módulos de entrada e de saída analógicas e digitais.
Ecrã táctil de alta resolução com apresentação em cores para sinalização dos estados de funcionamento "em funcionamento / avaria / avaria confirmada" e guia de menu com base em simbologia e textos explicativos em oito idiomas
3 níveis de utilizador, exibição ou ajuste do idioma do menu, palavras-passe, parâmetros do acionamento, parâmetros de regulação
Três valores nominais ajustáveis de forma padrão, valores nominais 2 e 3 ativáveis por contacto ou tempo, predefinição externa do valor nominal através do sinal 0/4-20mA
Registo de avaria para as últimas 35 avarias com carimbos de tempo real, através de relógio em tempo real
Regulação completamente automática para 1 a 6 bombas não controladas através da comparação valor real/valor nominal
Activação automática, sensível à carga de 1 a n bomba(s) não regulada(s), dependendo da variável de controlo de pressão - constante, p-c
Interruptor manual-0-automático: Pré-seleção do modo de funcionamento de cada bomba e funcionamento manual em caso de avaria do regulador «Manual» (funcionamento de emergência / teste na rede, proteção do motor disponível), «O» (bomba desconectada– sem ativação possível através do comando) e «Auto» (bomba para funcionamento automático desbloqueada através do comando)
Alternância das bombas através da otimização do tempo de funcionamento através das horas de funcionamento
Alternativa: Alternância cíclica das bombas após uma hora ajustável sem considerar as horas de funcionamento
Alternativa via impulsos: a cada nova solicitação, a bomba selecionada é substituída sem considerar as horas de funcionamento
Alternativa com pré-seleção de bombas: Aqui é possível definir uma bomba para a bomba permanente selecionada. Todas as bombas não reguladas são substituídas de acordo com o período de funcionamento ideal
Emissão do valor real do sistema através do sinal analógico 0-10 V para possibilidade de indicação / medição externa, 10 V correspondem ao valor final do sensor
Teste de caudal nulo para a desconexão da instalação se não ocorrer qualquer recolha de água (parâmetros ajustáveis)
Função de enchimento da tubagem para enchimento de tubos vazios (primeiro enchimento da rede de consumo)