Ar Condicionado Split Hi-Wall Springer 22.000 BTUs Quente/Frio 220V - Multi-Ar Central de atendimentoNossas lojasMinha contaMeus pedidosTelevendas: 0800 889 4888|18 3302-4887MULTI-AR | Ar-Condicionado Categorias
Imagens meramente ilustrativasAr Condicionado Split Hi-Wall Springer 22.000 BTUs Quente/Frio 220VModelo: 42FNQA22S5	| 38KQO22S5Código de Referência: 5000000613AvalieOpinião dos Consumidores:0Assista ao video do produtoSpringerQuente/Frio_todos_210Split Parede - Site Novomb-springer-22000Aniversario Multiar - GeralAniversário Multiar - Até 10%ComprarProduto EsgotadoAtenção! Esse produto possui
Não sei meu CEPEspecificação Geral Categoria SplitCapacidade (BTU/h)22.000 BTUsVoltagem220V - MonofásicoClassificação EnergéticaClasse BGás RefrigeranteR22 - Gás não EcológicoTecnologiaConvencionalCicloQuente e FrioEspecificaçãoGarantia do fornecedorUtilize uma empresa credenciada SPRINGER para instalação deste equipamento e tenha assegurada a garantia total constante no manual do proprietário. Caso contrário ficará limitado à garantia legal de 90 dias.
Manual de Instalação(download do pdf)VídeoEspecificação TécnicaCiclo:Quente/FrioGás Refrigerante:R-22Tipo de Tecnologia :ConvencionalVoltagem (V):220Frequência (Hz):60Fase:MonofásicoClassificação INMETRO:BCor da evaporadora:BrancoCapacidade de Refrigeração (BTU/h):22.000Capacidade de Refrigeração (kW/h):6,45Capacidade de Aquecimento (BTU/h):22.000Capacidade de Aquecimento (kW/h):6,45Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W):2,87Eficiência Energética Aquecimento COP(W/W):3,03Vazão de Ar máxima (m³/min):17,5Regula velocidade do ar:SIMTimer:SIMSleep:SIMSwing:SIMTurbo:SIMPotência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):2249Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W):2127Corrente de Operação de Refrigeração (A):10.74Corrente de Operação de Aquecimento (A):10.15Disjuntor (A):20Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):1045x315x235Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):552x704x452Peso liquido Unidade Interna (Kg):12Peso liquido Unidade Externa (Kg):31,1Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):1135x395x315Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):594x754x594Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg):14,5Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg):32,7Conexão da Tubulação Liquida (mm):6,35 (1/4)Conexão da Tubulação Gás (mm):15,88 (5/8)Comprimento Máximo da Tubulação (M):20Desnível Máximo (M):10Tipo de Compressor:RotativoÁrea de Aplicação até(M²):40Linha de Líquido:6,35 (1/4)Linha de Sucção:15,88 (5/8)Código da Unidade Interna (Evaporadora):42FNQA22S5Código da Unidade Externa (Condensadora):38KQO22S5Gabinete da Unidade Externa (Condensadora):Metal
Largura: (mm)552Altura: (mm)704Profundidade: (mm)452Peso: (Kg)31,1 Líquido: (mm) (pol)6,35 (1/4) Sucção: (mm) (pol)15,88 (5/8)DescriçãoEspecificaçõesGarantiaInformações AdicionaisAvaliaçãoDescriçãoSpringer SplitO novo Springer Split traz mais elegância para seu espaço. Com detalhes em prata, seu display digital indica a temperatura de operação e pode ser desligado, oferecendo maior conforto a ambientes com pouca luz. Traz a exclusiva condensadora Cyclone 38K, a menor do mercado e com saída de ar vertical, que permite a aplicação em sacadas e reduz em até 90% a área de instalação. Traz o selo Procel A de economia de energia nas capacidades de 9 e 12 mil BTU/h. Sistema de Dupla FiltragemUm único filtro composto por dois agentes que deixam o ambiente com ar mais puro. MicroChannelMicrochannel é a tecnologia que possibilita o desenvolvimento de condensadoras mais eficientes, econômicas, leves, resistentes e com melhor classificação energética para condicionadores de ar split. Minicondensadora Cyclone 38KA menor do mercado. Leve e compacta: ideal para ambientes com pouco espaço.- Instalação não inclusa.TOPOEspecificaçõesGarantiaInformações adicionaisAvaliações