Pharma UV - Série F - Watersafety
Desinfecção UV para Indústria Farmacêutica
Série F - Pharma UV
Esse sistema efetua desinfecção UV por bioensaio de terceiros, em sistemas de geração e distribuição de água purificada farmacêutica em que o projeto sanitário é fundamental.
Nossos sistemas Pharma UV Watersafety são projetados para a higiene com base nos princípios do cGMP e visam especificamente fornecer desinfecção UV por bioensaio de terceiros (entidade independente) em sistemas de geração e distribuição de água purificada farmacêutica em que o projeto sanitário é fundamental.
Ao usar um sistema UV de bioensaio, você pode ter certeza de que a dose de UV que está sendo produzida desinfecta a água, elimina organismos desagradáveis, reduz a carga biológica, protege contra a contaminação biológica, leva a menos ciclos CIP/SIP e custos operacionais mais baixos.
Cada sistema é fornecido com um sensor UV seco certificado e um bocal "janela" do sensor, permitindo uma fácil verificação do desempenho UV enquanto o sistema continua a operar. O sensor UV mede a saída germicida do sistema UV e uma leitura de dose RED facilita o monitoramento e o registro do desempenho. Todos os sistemas usam lâmpadas de amálgama de baixa pressão, fornecendo um comprimento de onda germicida eficiente em termos energéticos, longa vida útil da lâmpada para reduzir custos ope racionais e podem ser facilmente instalados nos processos existentes.
O sistema de controle também tem a capacidade de receber entradas do medidor de vazão e transmitância e calcular a dose de UV com base nas condições operacionais em tempo real.
Baixar Catálogo - Pharma UV
Sensor UV seco (aprovado pela DVGW), mede comprimento de onda germicida Verificação contínua de desempenho com leitura da dose equivalente de redução (RED) em tempo real e aviso de dosagem baixa embutido. Proporciona facilidade no monitoramento do sistema e registro do desempenho.
Janela de acesso ao sensor UV Protege contra a exposição aos raios UV ao verificar um sensor de serviço UV com um sensor de referência enquanto o sistema está em operação Capacidade de auditar com segurança o desempenho UV sem interromper a produção
Sensor de lâmpada acesa Indicação da lâmpada acesa. Corte de energia no acesso à lâmpada. Capacidade de adicionar detecção de vazamento de água Status da lâmpada UV na câmara. Segurança aprimorada para acesso à lâmpada. Capacidade de adicionar detecção de vazamento de água
Entradas para medidor de vazão e transmitância Leitura de dose com base no processo real
condições quando os medidores estão conectados Opção de usar uma equação de dose de compensação de transmitância de terceiros
Opção de usar uma equação de dose de compensação de transmitância de terceiros Capacidade de calcular a dose de RED compensando as alterações na transmitância sem um medidor de transmitância Leitura precisa da dose de UV garantida sob uma ampla gama de condições de operação sem a adição de um medidor de transmitância de UV
Sistemas UV com bioensaios feito por empresa independente de acordo com o Manual de Orientação para Desinfecção UV da USEPA As equações e o dimensionamento da dose do sistema UV foram derivados independentemente Confiança que o sistema executará suas funções conforme indicado
Tecnologia de lâmpada de amálgama de baixa pressão única (LPHO) Comprimento de onda microbiológico direcionado Redução comprovada de log de microrganismos como parte de um processo de água purificada com várias barreiras
Redução da carga biológica nos ciclos de distribuição, resultando em menos ciclos CIP / SIP e eficiência de produção otimizada
Protege as membranas RO da bio incrustação, reduzindo a frequência CIP e o tempo de inatividade
Projetado para a indústria farmacêutica com base nos princípios de cGMP Projeto sanitário com acabamento superficial interno <<0,38 µm e conexões padrão tri-clamp
Materiais e componentes aprovados pelo FDA Conformidade do setor; risco reduzido de contaminação microbiológica; aprimora o controle do seu processo como parte de um sistema de múltiplas barreiras