Proteção Passiva - Elfire
Baseado na norma NBR 13231:2014, as aberturas para passagem de cabos e outros elementos em paredes, pisos e tetos, devem ser vedados com sistema que consiga evitar, por 2 horas, a passagem de fogo, fumaça e gases tóxicos.
Para as aberturas na parede e/ou piso/teto, onde atravessem cabos elétricos, dutos e/ou tubos metálicos e aberturas onde não atravessem nenhum elemento, devem contemplar selagem com mantas resistentes a chamas por 2 horas.
Adicionalmente os materiais combustíveis como os cabos elétricos que atravessem a abertura deverão receber tinta retardante de chama em 50 centímetros de ambos os lados da abertura até completar espessura final de 1,6 milímetros. Os produtos utilizados deverão dispor de certificações UL e FM.
1- Laje/Piso ou Parede – Concreto leve com espessura mínima de 115 mm ou concreto de peso normal para piso ou parede. A parede poderá ser construída com blocos de concreto.
2- Cabos ou leito de cabos de energia, controle, comunicação/telecomunicação com a aplicação de revestimento de proteção para cabos, (aplicação do Coating Ablativo KBS Coating em 500 mm de cada lado das aberturas quando acessível). Antes da aplicação deverá ser retirada a poeira e sujeira de óleo da superfície dos cabos.
3- Material de Isolamento: utilizar Pinéis de Lã Mineral aprovados com no mínimo 150 Kg/m³ de densidade nominal, que deverá ser fixada com compressão aproximada de 30% e em forma de módulos, preenchendo todo o espaço existente entre os cabos. A espessura do isolamento é de 101 mm.
4- Massa KBS Painel Seal Int: Aplicar sobre a superfície da manta. A aplicação será feita com 13 mm de espessura em uma das faces da abertura, dependendo do acesso. Espessura final de aplicação de 114 mm.