PROBLEMAS NOS DISPOSITO DE BARRAMENTO E TECLADO - Fórum Intelbras
Bem-vindo: 26 Set 2020, 01:08
PROBLEMAS NOS DISPOSITO DE BARRAMENTO E TECLADO
Mensagem por RicardoM » 26 Fev 2020, 17:02
Quando ocorre esse problema, o teclado não funciona e fica com um triangulo com exclamação na tela piscando.
Os usuarios por APP atraves de rede(internet) desativam ou ativam normalmente o alarme, porém no APP
ao lado do simbolo da bateria, se encontra um triangulo com exclamação interno.
Quando ocorre o problema, COM MUITA FREQUÊNCIA), os sensores, Zonas, não funcionam, ou seja, estamos sem alarme.
As vezes, ocorre a RESTAURAÇÂO do problema e volta a funcionar, mas isso é raro.
Para que funcione, eu desligo a Central da tomada e bateria, aguardo alguns minutos e religo, quando ela volta, funciona por uns 10min
Tenho uma 2018EG instalada sendo utilizada apenas pela REDE.
Teclado ligado no T1 t2
e um XAR4000 para dispositivos sem fio
6 magnéticos sem fio
2 infra sem fio
Teclado(Jumper posição 1) e XAR4000(Jumper posição 1) estão a 3m da central.
Distancia do sensor mais próximo: 1m
Distancia do Sensor mais distante: 20m
As zonas iniciam a partir da zona 17.
Reset da configuração e feito a reconfiguração do zero
Ligação Colocada a energia no Nobreak (teste) Já removido
trocado os Jumper do XAR4000 para a posição 2 (Vi essa dica aqui no forum)
Enviado para assistencia verificar e não foi constatado nada.
PROBLEMA NO DISPOSITIVO DO BARRAMENTO USUARIO 1
PROBLEMA NO DISPOSITIVO DO BARRAMENTO USUARIO 5
TAMPER TECLADO USUARIO 1
Qual a distancia esses sensores podem utilizar?
Alguma bateria ou pilha dos sensores pode ocasionar o problema?
Pode ter algum problema iniciar da zona 17, sendo todos sem fio?
Na instalação, puxamos o fio pro XAR4000, a partir do teclado, ele não vem um Fio direto na central.
SE PUDEREM ME AJUDAR AGRADEÇO, não sei mais o que fazer... Estou pensando em substituir a Central.
Re: PROBLEMAS NOS DISPOSITO DE BARRAMENTO E TECLADO
Mensagem por IntelbrasAlarmes » 28 Fev 2020, 11:04
O único ponto que pode estar gerando este problema é o receptor XAR que está conectado diretamente no teclado, pois ao instalar o XAR 4000 desta maneira ele possivelmente não estar recebendo a alimentação necessária.
Por conta disso está causando todas estas falhas de comunicação da central e travando até mesmo o teclado, como o receptor não funciona corretamente, por consequência a central deixa de receber os sinais dos sensores.
Recomendamos que o senhor conecte o receptor diretamente a central com um cabo de 4 vias interligando os Bornes T1/T2 e AUX +/ AUX- da central com o XAR 4000 SMART.