Especialmente desenvolvido para a proteção de pequenos ambientes utiliza o agente limpo para supressão de incêndio HFC-227ea (FM-200), o Sistema Modular é adequado para proteção de Painéis Elétricos, Painéis de Controle, Racks de TI e Telecom, Geradores, Máquinas e Equipamentos.
É um sistema automático de rápida ação para Detecção e Extinção de Incêndio que utiliza o tubo de detecção para conduzir o agente extintor diretamente no foco de incêndio, eliminando-o sem causar danos ao equipamento ou ambiente.
Por ser um sistema autônomo e automático, funciona sem alimentação elétrica e sem a necessidade de painéis de controle, detectores ou outros equipamentos, caracterizando-se como uma solução econômica de rápida instalação e manutenção, muito eficaz para a supressão de incêndio.
O tubo sensor é utilizado como detector de calor e condutor do agente de supressão.
Ao detectar o calor do fogo, a região do tubo mais próxima de onde o calor foi detectado, se rompe, formando um (furo) bico de pulverização.
A pressão, interna do tubo então diminui, e a válvula libera todo o conteúdo do cilindro através do "furo" no tubo, distribuindo o agente e suprimindo o fogo.
Este sistema permite a utilização de mais de um tubo dependendo da área a ser coberta.
Sistema indireto:
Utiliza o tubo sensor para detecção de calor e ativação do sistema.
Ao detectar o calor do fogo, o tubo se rompe, resultando em uma queda de pressão e fazendo com que a válvula Indireta seja ativada. A válvula desvia o fluxo do tubo de detecção para a tubulação de aço inox com maior capacidade de descarga.
O agente de extinção é então descarregado do cilindro através dos difusores, inundando a área com agente extintor de incêndio para supressão completa do fogo.
O sistema indireto, geralmente é utilizado em áreas que requerem mais volume de agente de extinção, podendo ser adicionados bicos difusores para atender às necessidades de cada aplicação.