Chave secionadora de abertura central AC 15kV até 72,5kV « Sigma
Chave secionadora de abertura central
AC 15kV até 72,5kV
Construção: 2 colunas girantes de isoladores por pólo.
Montagem nas posições vertical, horizontal ou invertida.
Mancais permanentemente selados.
Duração mecânica testada conforme normas IEC.
Contato de transferência nos terminais.
Comando: Manual, Motorizado CA ou CC
Intertravamento: Mecânico, elétrico ou tipo cadeado KIRK
Isoladores: Tipo pedestal ou suporte maciço coluna de porcelana
Material: Cobre laminado
Tensão nominal: 15kV até 72,5kV
Corrente nominal: 630 até 2000A
Corrente-limite: Térmico-eficaz 1 seg. 31,5kA.
Multiplicar por 2,5 para obter corrente em momentânea (rms).
Dinâmica-crista até 80kA.
IEC 62271-102 / NBR 7571-2011
As chaves secionadoras são projetadas com as características e operacionais para atender as normas IEC 62271/NBR 7571 e ANSI C37-32.2002. As chaves são fornecidas para montagem em estruturas metálicas ou de concreto, conforme indicação do cliente.
Cada pólo da chave de abertura central é construído por 2 colunas de isoladores giratórios, com contatos móveis e terminais de ligação, e um contato principal fixado no centro. Os contatos móveis são construídos em barras de cobre laminado prateado, permitindo um percurso de alta condutibilidade e assegurando pontos de alta pressão, após a entrada das lâminas. As molas de aço inox garantem a pressão constante nos contatos e estão dispostas de modo a impedir que a corrente passe por elas. Todos os contatos são previstos para autolimpeza. A construção especial dos contatos permite fácil remoção, para substituição em caso de necessidade.
Cada fase da chave é montada sobre uma base de perfilado de aço. A base possui dois mancais com buchas de bronze sintetizado, auto lubrificantes, selados na fábrica, não necessitando ajustes ou lubrificação no campo. As duas colunas de isoladores da mesma fase são interligadas mecanicamente, para abertura e fechamento simultâneo. A fim de se obter acionamento simultâneo, as três fases são interligadas por tubos reguláveis fixados em alavanca nas bases das colunas rotativas. Todas as partes metálicas são galvanizadas a fogo. Conforme norma NBR 6323.
As chaves são fornecidas com isoladores cerâmico: de pedestal ou de coluna, ou ainda de coluna em vidro temperado.
As chaves são fornecidas com terminais furados, conforme norma ANSI C37-32 1972, para ligação de tubos, cabos ou barras de cobre ou de alumínio nas mais variadas bitolas.
As chaves podem ser fornecidas com mecanismo de operação manual e motorizado: Todos os comandos estão equipados com blocos de contatos auxiliares. Poderão ser também fornecidos com dispositivos de intertravamento: elétricos, mecânicos ou eletromecânicos, ou ainda com cadeado.