TS TRYON 20 KVA TRIFÁSICO | TS SHARA
TS TRYON 20 KVA TRIFÁSICO
Sistema eletronico e estático com duplo conversor, tecnologia de base PWM, On-line , conforme NBR 15014 DE 12/2003, Constituido de retificador, carregadorde baterias, inversor, chave estatica, e banco de baterias, com os seguintes modos de operação:
Bypass, acionadode forma automatica e manual, o nobreak deve operar em modo singelo e etar preparado para operar na configuração paralelo redundante.
Preparado para trabalho em regime continuo com condições minimas nominais asseguradas, para temperatura ambiente de 0° até 400e, umidade relativa do ar de 10% até 95% (sem condensação), em altitude até 1700 metros acima do nivel do mar (território nacional).
Temperatura de trabalho: De ooe a + 400e, para o UPS De +200e a +300e, para as baterias
Equipamento com baixa dissipação térmica.
Ruído <60dBA.
Características de Entrada para o No-Break: Configuração: Quatro fios mais terra (3F+N+ T) Tensão de entrada: 220/127V, sendo 220V fase-fase e 127V fase-neutro sem a necessidade de utilização de transformadores para adequação de tensão de saida;
Variação na tensão de alimentação: +/-20%, mantendo a saída estabilizada sem operação em modo baterias;
Frequência: 60 Hz com tolerância mínima de variação de + / – 8%.
Fator de potência medido na entrada: maior ou igual a 0,99 com 100% de carga.
Forma de onda da corrente de entrada senoidal com distorção harmõnica máxima da corrente menor ou igual a 10% para carga não linear na saída.
Retificador totalmente controlado com módulos IGBT operando em alta frequência;
Corrente de partida em rampa com tempo de subida programável pelo usuário;
Máxima corrente de entrada 125% da "corrente nominal de entrada;
Retificador dimensionado para alimentar o inversor á plena carga, e recarregar a bateria para 95% de sua capacidade máxima em um periodo menor ou igual que 10 horas, conforme o tempo de descarga.
Controle automático para flutuação e equalização das baterias.
Compativel com grupo motor-gerador;
Características de Saída para o UPS:
Potência de saida: 20kVA/16kW;
Configuração: Quatro fios mais terra (3F+N+ T)
Tensão de saída: 220/127V sendo 220V fase-fase e 127V fase-neutro;
Conexão de cargas em delta (fase-fase) e estrela (fase-neutro) simultaneamente.
Tensão de saida ajustávei em até 5%, sem alterar a regulação estática.
Frequência: 60 Hz com tolerãncia máxima de + /- 0,01%.
Regulação estática máxima: +/- 1% da tensão de saída estabilizada.
Fator de crista 3: 1.
Tempo de transferência rede/bateria: nulo (Oms).Distorção harmônica da tensão de saida <3%.com carga linear.
Capacidade de sobrecarga mínima de: 125% durante 1 minuto em modo dupla conversão, e 150% durante 30 segundos, transferindo em sequência para o bypass. Rendimento global superior a 90% (AC/DC/AC)
Autonomia mínima para 100% da potência ativa do No-Break: – 20kVA/16kW; -+ 15 minutos
Tipo: VRLA Estacionária, mínimo de 40 Ah(Amper Hora), chumbo ácida, selada, válvula regulada, com eletrólito absorvido no separador (AGM). Não serão aceitas baterias livre de manutenção estacionaria ou automotiva. o UPS deve testar automaticamente os bancos de baterias. o nível de corte da bateria não deve ser inferior a 10.2V por elemento de 12V.
Não será permitido sistema de compartilha do banco de bateria, devido ao risco de propagação de problemas entre os UPS.
Possui limitador para corrente de recarga e descarga.
Possui partida manual em qualquer condição, com carga na bateria (sem energia elêtrica da rede presente) ou sem carga na bateria (com energia elêtrica da rede presente). o retificador deve ser capaz de produzir corrente suficiente para atender ao inversor operando em carga nominal e ao mesmo tempo ser capaz de carregar plenamente o banco de baterias/expansão totalmente descarregados.
A corrente de carga deve ser ajustada eletronicamente conforme o banco de baterias conectado ao NoBreak.
Comando para acionamento do teste de baterias, sem risco a carga critica.
Dotado de rearme automático após exaustão das baterias e restauração da rede.
By-pass: o by-pass deve ser uma fonte alternativa para o barramento crítico, em caso de falha do No-Break. O by-pass deve consistir de uma chave estática (SCR's) para transferência automática
Tempo de transferência se síncrono: nulo
Tempo de transferência em caso de falha do UPS: inferior a 4ms.
A retransferência automática para o inversor deve ser executada sempre que o mesmo estiver apto a alimentar a carga critica pelo ramal dupla conversão;
A entrada de bypass deve ser independente da entrada do retificador;
Possui proteção de entrada e saída por sistema (fusíveís) ultrarrápido devidamente dimensionado para proteção de semicondutores;
Possui proteção contra curto-circuito na saída.
Possui proteção por sensoriamento eletrônico para atuar em sobre/subtensão na entrada e na saída e baterias;
Proteção contra descarga total das baterias.
Proteção do banco de baterias por disjuntor termomagnético;
Possui EPO (Emergency Power Off) para desligamento emergencial.
Sinalização Local:
Possui no painel frontal do equipamento display LCD Informando, as seguintes grandezas: . Tensões fase-fase e fase-neutro, corrente e frequência de entrada de retificador e bypass;
Tensões fase-fase e fase-neutro, corrente e frequência de saída;
Tensão, correntes de carga/descarga e autonomia da bateria;
Fator de potência de entrada e saída.
Sinótico indicando o modo de operação do No-Break.
Possui 8 sai das de contato seco com programação individual de alarmes;
Supervisão e gerenciamento remoto do No-Break: o UPS deve possuir as seguintes funcionalidades de comunicação:
Porta Ethernet com conector RJ-45;
Monitoração via browser (HTTP), com proteção por senha;
Permiti a monitoração remota por SNMP;
Dados de entrada: tensão, corrente, frequência, potência útil e aparente total (KVA e KW);
Dados de saída: tensão, corrente, frequência, carga, potência útil e aparente total (KVA e KW);
Dados de bateria: tensão, corrente de carga da bateria;
Deverá ser do mesmo fabricante do UPS, facilitando a integração de novas soluções e evolução do sistema. ' o sistema de supervisão e gerenciamento remoto deve permitir notificação de alarmes via e-mails configuráveis pelo usuário. O e-mail de notificação deve ser enviado quando o alarme é detectado e tão logo o referido alarme seja desativado, um novo e-mail deve ser enviado informando ao usuário quanto ao restabelecimento das condições de normalidade de operação.
Supervisão e gerenciamento individualizado das baterias
O monitoramento das baterias deve ocorrer de forma contínua e individualizada atendendo aos requisitos mínimos a seguir:
O sistema deve medir individualmente nas baterias pelo menos as grandezas de tensão e temperatura;
Caso seja identificada alguma anormalidade em uma ou mais baterias, o software deve enviar via email uma notificação de alarme informando qual a bateria está com alarme ativo; Os sensores acoplados as baterias, devem possUIr smallzação visual que permita identificar dentre a(h baterias do banco, quais as baterias que estão com alarme ativo.
Garantia: engloba todas as falhas de peças e mão de obra de fabricação por um período minimo de 1ano e os conjuntos de baterias deverão ter garantia mínima por um período de 1ano, a contar da data de recebimento definitivo