Página inicial > Legislação ANP > Resoluções > 2005 > Setembro > RANP 25 - 2005
RANP 25 - 2005
RESOLUÇÃO ANP Nº 25, DE 9.9.2005 - DOU 13.9.2005 – REPUBLICADA DOU 21.9.2005
Revogada pela Resolução ANP nº 36, de 5.12.2008 – DOU 8.12.2008 – Efeitos a partir de 8.12.2008.
O SUBSTITUTO EVENTUAL do DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições legais, com base nas disposições da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997 e na Resolução de Diretoria nº 271, de 30 de agosto de 2005, e
Considerando que a qualidade do óleo mineral isolante é essencial para o bom desempenho dos transformadores no suprimento de energia elétrica às residências, comércio e indústria;
Considerando a necessidade de manter atualizadas as especificações dos óleos minerais isolantes tipo A e tipo B; resolve:
Art. 1º. Ficam estabelecidas as especificações dos óleos minerais isolantes tipo A e tipo B, de origem nacional ou importada, comercializados em todo o território nacional, consoante as disposições contidas no Regulamento Técnico ANP nº 4/2005, parte integrante desta Resolução.
Art. 2º. Para efeitos desta Resolução os óleos minerais isolantes classificam-se em:
I - tipo A - de base naftênica, utilizado em transformadores equipamento de manobra em qualquer classe de tensão;
II - tipo B - de base parafínica, utilizado em transformadores até a classe de tensão de 145 kV.
Art. 3º Ficam revogadas a Portaria DNC nº 46/94 e a Resolução CNP nº 9/88.
Art. 4º O não atendimento ao disposto nesta Resolução sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei nº 9.847, de 26 de outubro de 1999 com alterações pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005 e no Decreto nº 2.953, de 28 de janeiro de 1999.
Art. 5º. Fica concedido o prazo de noventa dias, a partir da publicação da presente Resolução no Diário Oficial da União, para que os agentes econômicos se ajustem ao que nela se dispõe.
REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 4/2005
A determinação das características do produto será realizada mediante o emprego das Normas Brasileiras (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e de Normas de entidades internacionais de normatização denominadas "American Society for Testing and Materials" (ASTM) e International Electrotechnical Commission (IEC), observando-se sempre as de publicação mais recente.
Os dados de precisão, repetitividade e reprodutibilidade fornecidos nos métodos relacionados a seguir, devem ser usados somente como um guia para aceitação das determinações em duplicata do ensaio e não devem ser considerados como tolerância aplicável aos limites especificados neste Regulamento Técnico.
Líquidos isolantes elétricos -Determinação do teor de bifenila policlorada (PCB) (Método de cromatografia gasosa)
NBR IEC 60156
Pontos de fulgor e de combustão em vaso aberto Cleveland
Ponto de fluidez de produtos de petróleo
Viscosidade cinemática e cálculo da viscosidade dinâmica de líquidos transparentes e opacos
Rigidez dielétrica de líquidos isolantes usando eletrodos de disco
Fator de perdas dielétricas e permissividade relativa de líquidos isolantes elétricos
Tensão interfacial óleo-água pelo método do anel
Número de acidez e de basicidade pela titulação de indicador
Enxofre corrosivo em óleos isolantes elétricos
Massa específica, densidade relativa e ºAPI de petróleo e produtos líquidos de petróleo
Cor ASTM de produtos de petróleo (escala ASTM de cor)
Água em líquidos isolantes por titulação Karl Fischer
Enxofre em produtos de petróleo - Método de alta temperatura Standard Test Method for Sulfur in Petroleum Products - High Temperature Method
Determinação dos tipos de átomos de carbono dos óleos isolantes derivados de petróleo
Standard Test Method for Carbon - Type Composition of Insulating Oils of Petroleum Origin
D 2300 B
Tendência à evolução de gases de líquidos isolantes sob esforço elétrico e ionizado
Standard Test Method for Gassing of Insulating Liquids Under Electrical Stress and Ionization - Modified Pirelli Method
Estabilidade a oxidação do óleo mineral isolante
2,6-diterciário-butil paracresol e 2,6-diterciário-butil fenol em óleo isolante elétrico por espectrofotometria infravermelha
Rigidez dielétrica de óleos minerais isolantes sob condições de impulso
Bifenila policlorada em líquidos isolantes por cromatografia gasosa
Método IEC
61125 C
4. Tabela de Especificação dos Óleos Minerais Isolantes Tipo A (Naftênico) e Tipo B (Parafínico)
ASTM / IEC
Claro, limpo, isento de material em suspensão ou sedimentado
Cor, máx.
861 - 900
860 máx.
Viscosidade a 20º C, máx.
40º C, máx.
100º C, máx. (1)
Água, máx. (3)
Fator de perdas dielétricas, máx.
a 90º C ou
a 100º C (4)
Rigidez dielétrica (5)
- Eletrodo de disco, mín
- Eletrodo de calota, mín.
Rigidez dielétrica a impulso
(Eletrodos agulha/esfera), mín.
Tendência a evolução de gases
ASTM D 2300 B
Tensão interfacial a 25º C, mín.
Aditivo inibidor de oxidação DBPC (6)
- Óleo não inibido
- Óleo com traços de inibidor, máx.
- Óleo inibido, máx.
TIPO B LIMITE
- Índice de neutralização (IAT), máx.
- Borra, máx.
- Fator de perdas dielétricas, a 90ºC, máx
Óleo com traços de inibidor (7) (8)
Óleo inibido (7) (8)
(1) A viscosidade deverá ser reportada em duas temperaturas dentre as três citadas.
(2) Considerando-se as condições climáticas do Brasil outros valores poderão ser aceitos quando se tratar de aplicação do produto no país, mediante acordo entre comprador e vendedor.
(3) Estes itens não se aplicam a produtos transportados em navios ou caminhões tanques, ou estocados em tanques, em que possa ocorrer absorção de umidade. Neste caso, deverá ser processado tratamento físico adequado para atendimento do limite especificado no presente Regulamento Técnico.
(4) O óleo isolante deverá atender ao limite de Fator de Perdas Dielétricas a 25º C e a uma das seguintes temperaturas: 90º C ou 100º C. Em caso de dúvida, esta deverá ser dirimida através do ensaio de fator de perdas dielétricas a 100ºC.
(5) Esta especificação requer que o produto seja aprovado em um ou outro ensaio e não nos dois. Em caso de dúvida, esta deverá ser dirimida através do ensaio de eletrodo de disco.
(6) Este ensaio deverá ser executado em espectrofotômetro de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR).
(7) Para aplicações especiais em transformadores de elevada tensão e alta temperatura de operação, tais como, transformadores retificadores, de tração e de fornos, devem ser considerados os seguintes limites:
- Índice de neutralização, mg KOH/g (IEC 61125C)
- Borra, % massa (IEC 61125C)
- Fator de perdas dielétricas a 90ºC, % (NBR 12133 / ASTM D 924)
- Enxofre total, % (ASTM D 1552)
(8) Esta especificação requer que o produto seja aprovado em um dos métodos de ensaio e não nos dois (IEC 61125 C ou ASTM D 2440). No caso dos óleos com traços de inibidor e dos óleos inibidos, deverá ser acordado entre o comprador e o vendedor o método do ensaio de estabilidade a oxidação a ser utilizado.
(9) Qualquer outro inibidor adicionado ao óleo, além do inibidor de oxidação DBPC, deverá ser informado pelo vendedor ao comprador.
(10) Os recipientes destinados ao fornecimento do óleo mineral isolante devem ser limpos e isentos de matérias estranhas. O revestimento interno deve ser constituído de epóxi, convenientemente curada, ou material equivalente em desempenho.