Diferencial sem terra atua em contacto direto - Comunidade de Eletricidade
Diferencial sem terra atua em contacto direto
Mensagem por alex1977 » 12 jul 2018, 19:42
Diferencial atua num contacto direto mesmo sem terra ?
Re: Diferencial sem terra atua em contacto direto
Mensagem por lcmmonteiro » 12 jul 2018, 19:55
Um dispositivo diferencial efetua uma leitura entre a fase (protoes) e o neutro (neutroes) que a tua sempre que haja uma diferença de corrente de fuga superior ao valor nominal.
Como exemplo se o dispositivo for de 300mA e a fuga for superior a este valor o dispositivo vai actuar para protecao.
Se não existir terra não existirá corrente de fuga até que haja um contacto humano no chassi energizado por uma eventual fuga de corrente e o metodo de actuação do dispositivo diferencial funciona da mesma forma ou seja a leitura entre a fase e o neutro mais o contacto direto de fuga de corrente vai dar um valor algébrico que irá fazer atuar o dispositivo.
Mensagem por Quintas » 13 jul 2018, 07:38
Isto está longe de ser a minha área, mas em condutores metálicos sólidos, penso que a corrente elétrica se deve unicamente a fluxo de eletrões. Os protões e neutrões estão no núcleo do átomo e para se movimentarem isso implicaria uma desintegração do átomo, não? Movimentam-se os eletrões.
O nome de condutor neutro não virá de "neutrões" mas do facto de, por definição, não ter corrente elétrica ou diferença de potencial, ou tê-la nula.
Isto é o que julgo saber.
Mensagem por nelmindo » 13 jul 2018, 11:07
Resposta seca: Não
Definição de contacto directo: tocar em parte activas de um circuito.
Definição de partes activas: condutores que fazem parte do circuito eléctrico, que em condições normais existe uma diferença de potencial entre eles, e por onde passa uma corrente eléctrica. O condutor neutro em regimes TT e IT, é um condutor activo, logo deve existir garantia que está isolado das partes não activas ou massas.
Definição de partes não activas: massas metálicas que não fazem parte do circuito elétricos
Definição de contacto indirecto: tocar em massas metálicas que ficaram com um potencial perigoso em relação à terra (devido à falta de isolamento com o circuito ativo) e que causam um risco às pessoas, animais e bens.
RTIEBT:
411, para a protecção contra os contactos directos e contra os contactos indirectos (regras comuns);
412, apenas para a protecção contra os contactos directos;
413, apenas para a protecção contra os contactos indirectos
Medidas para proteger contra contactos directos e indirectos:
ACTIVAS ou PREVENTIVAS: Não existem
PASSIVAS: Usar tensão reduzida de segurança
Medidas para proteger contra contactos directos
ACTIVAS: Não existem
PASSIVAS: Isolamento, afastamento, obstáculos
Medidas para proteger contra contactos indirectos
ACTIVAS: Protecção por corte automático da alimentação (em que a sua escolha - aparelho, está dependente do regime de neutro utilizado)
PASSIVAS: Separação de circuitos, emprego de aparelhos da classe II de isolamento, Inacessibilidade simultânea de massa e elementos condutores estranhos à instalação eléctrica por recurso a locais ou barreiras não condutoras, estabelecimento de ligações equipotenciais
NOTA IMPORTANTE PARA QUEM DIZ QUE UM DISPOSITIVO DIFERENCIAL PROTEGE CONTA CONTACTOS DIRECTOS:
O diferencial é só uma medida complementar, mesmo os de alta sensibilidade (≤30mA), para protecção contra contactos directos. É preciso aplicar outras medidas:
412.5 — Protecção complementar por dispositivos de protecção sensíveis à corrente diferencial-residual (abreviadamente dispositivos diferenciais).
412.5.1 — O emprego de dispositivos diferenciais, de corrente diferencial estipulada não superior a 30 mA, é reconhecido como medida de protecção complementar em caso de falha de outras medidas de protecção contra os contactos directos ou em caso de imprudência dos utilizadores.
412.5.2 — A utilização dos dispositivos referidos na secção 412.5.1 não é reconhecida como constituindo, por si só, uma medida de protecção completa e não dispensa, de modo algum, o emprego de uma das medidas de protecção indicadas nas secções 412.1 a 412.4.
Mensagem por Mario Lopes » 17 jul 2018, 09:21
Desculpem a minha ignorância...mas quais protrões e neutrões... Um id funciona com a lei de lenz. Assim por alto tens uma bobine que é actuada por uma corrente de fase, e outra que é actuada pela corrente do neutro, como são inversas, ambas se anulam. Elas estão aferidas para a sensibilidade do diferencial. Portanto caso haja fuga de corrente de um dos condutores activos como há diferença na corrente das bobines do aparelho, ele irá efectuar o disparo.
Mensagem por alex1977 » 19 jul 2018, 20:26
Eu acho que desarma mas tenho de analisar e mais tarde respondo agradeço as vossas respostas amigos
Mensagem por alex1977 » 19 jul 2018, 20:41
Mario acho que esta correto desarma sem terra embora o diferencial seja um suplemento da terra , julgo que estamos em sintonia.