Redes de Terra - Resistividade do Solo | Infocontrol
Infocontrol > Artigos técnicos > Redes de Terra – Resistividade do solo
Redes de Terra - Resistividade do solo
Em termos teóricos a resistividade de um solo não é mais do que a resistência medida entre duas faces opostas de um cubo, de composição homogénea, com um metro de aresta. A sua unidade é o ohm.metro. A resistividade do solo depende essencialmente da composição do terreno (solo arável, areia húmida, betão, gravilha…) e também do comportamento sazonal. Um solo húmido apresenta uma resistividade inferior a um terreno seco.
Em termos práticos deseja-se que a resistividade do solo seja a mais baixa possível, pois assim iremos obter baixos valores de resistência de terra. A principal vantagem de baixos valores de resistência de terra é o mais fácil escoamento de correntes indesejadas nos circuitos das nossas instalações eléctricas.
A medição da resistividade do solo é de extrema importância para um bom dimensionamento de uma rede de terras. Trata-se de uma medida preventiva pois previne situações em que se efetua redes de terras considerando boas resistividades e ao medir a resistência de terra, esta é de valor elevado. Poderá então proceder-se a uma melhoria do valor desta resistência, colocando mais elétrodos, aplicando compostos de melhoria do terreno, aplicando elétrodos tipo chapas de cobre, etc.
O método, como é conhecido, consiste na colocação de 4 elétrodos numa linha que atravessa a parte do terreno onde se pretende medir a resistividade do solo.
Em primeiro lugar, os elétrodos deverão ser colocados em linha, respeitando escrupulosamente a distância entre eles, que deverá ser constante e no mínimo 3 vezes o comprimento dos elétrodos.
Em segundo lugar, os elétrodos deverão ser colocados a uma profundidade mínima de 1/3 da distância entre eles.
Bastará depois colocar o seletor em 4 poles e carregar em start.
De modo a minimizar uma leitura incorreta é aconselhável que se repita este teste em vários eixos e em várias profundidades de modo a que se obtenha um padrão estatístico da resistividade do solo a medir.
Medir a resistividade do terreno
ρ = 2 x π x a x R
ρ = 2 x 3,1416 x 3 x 75,4 = 1421,26 Ω.m
Este valor indica-nos que estamos perante um terreno com uma resistividade muito alta e se não projetarmos à partida uma boa rede de terras iremos ter muitas dificuldades em obter um regulamentar valor de resistência de terra. Poderemos então pensar em conceber uma rede de terras que nos garanta um baixo valor de resistência de terra e assim estar preparado para as dificuldades que irão estar presentes.
Nos casos em que o valor de terra admissível seja difícil de obter, poderão ser utilizados elétrodos de grafite juntamente com um composto de melhoramento de terras do tipo GEM.
Serviços Infocontrol
A Infocontrol disponibiliza-se para os esclarecimentos que possam ser necessários tanto ao nível do estudo efetuado, na análise de risco, como na solução proposta.