Centrais Hidropressoras de Incêndio Cepreven
Pedido Serviço Técnico
HIDROCONTROL 2000 FIRESISTEM FN
de acordo com as Normas Cepreven Espanholas
Cepreven - R.T.2.-ABA H2O 2002
Membro Nº537
Descrição Geral da Central De Incêndios Cepreven - R.T.2.-ABA H2O 2002
A central de incêndios Cepreven destina-se a elevar a água sob pressão numa rede de incêndio, através do controlo de duas ( ou três ) electrobombas principais, que asseguram o caudal nominal necessário em caso de incêndio, e de uma electrobomba jockey presente para assegurar que a instalação se mantém em carga Quando existem pequenas fugas ou consumo.
A aplicação das centrais Cepreven no combate a incêndios em qualquer tipo de edifícios, é de grande utilidade, eficiência e segurança.
O quadro eléctrico presente na central faz o arranque, paragem manual, e protecção das electrobombas, e ainda fornece sinalização do estado do sistema.
As Centrais Cepreven na generalidade são constituídas por :
- 2 Electrobombas de eixo Horizontal, monocelulares, (ou Vertical a pedido), accionadas por motor eléctrico ou Diesel
- 2 Quadros Eléctricos para protecção e comando da central.
- 1 Depósito de membrana.
- 1 Colector de compressão
- 1 Conjunto de acessórios para comando e interligação do sistema
NOTA: Este tipo de central só pode ser utilizada para pressurizar águas limpas, que não contenham partículas sólidas, líquidos corrosivos, ou outros elementos que possam danificá-la e deverá ser usada unicamente para o serviço de incêndios.Estas Centrais, de fabrico Electrimeca, são utilizadas para aumentar a pressão em redes de distribuição hídrica.
Devido as suas características, este tipo de equipamento tem um vasto leque de aplicações como o abastecimento de água a edifícios destinados à habitação, escritórios ou outras actividades. Também são usadas para pressurizar sistemas de rega, lavagem industrial, etc.
Este tipo de central só pode ser utilizada para pressurizar águas limpas, que não contenham partículas sólidas, líquidos corrosivos, ou outros elementos que possam danificá-la.
Principio de Funcionamento Resumidamente o modo de funcionamento da Central é o seguinte:
Quando o quadro estiver em modo automático e houver uma pequena fuga ou pequeno consumo de água, o Pressostato da bomba Jockey dá condição e o sistema arrancará com a electrobomba jockey. Esta só irá ser desligada quando a pressão for restabelecida ou quando entrar em funcionamento a electrobomba principal.
Se a fuga de água, ou o consumo ultrapassar a capacidade da electrobomba jockey, a pressão continuará a descer, provocando o fecho do Pressostato principal da Bomba 1, executando a ordem de arranque à electrobomba principal, a segunda electrobomba serve como socorro da primeira, caso a electrobomba principal que estiver em funcionamento, não consiga estabelecer a pressão desejada, a segunda electrobomba entrará em funcionamento.
Características Hidráulicas: as bombas principal e de reserva devem ser capazes de assegurar 140 % do caudal nominal a uma pressão não inferior a 70 % da Pressão Nominal. Por exemplo uma bomba cuja condições de trabalho nominais pretendidas sejam 100 m3/h a 100 m.c.a., tem que assegurar também 140 m3/h a pelo menos 70 m.c.a.
É de referir ainda que a potência do motor deve cobrir toda curva da bomba.Existência de um caudalímetro, que permita a medição do caudal bombeado em tempo real, sendo possível testar a central no local instalado e verificar se debita o caudal de cálculo.
Enumeração dos componentes da Central Cepreven
Listagem de Peças
Bomba Principal e de Reserva
Cone Concêntrico
Válvula de Descarga, com corpo em bronze
Válvula de Retenção entre Falanges
Válvula de Cunha, flangeada de fuso exterior
Bancada de Pressostatos e Manómetros
Depósito de Membrana
Caudalimetro (m³/hora)
Empresa | Sobre nós | Serviços | Produtos & Equipamentos | Apoio Técnico | Localização | Resolução Conflitos Developed by RuiFreitas