COTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (NACIONAL) – Nº 101532021 – FUNPEC
NoBreak de Rack senoidal 3kva para servidor Topologia: Nobreak (UPS) online Potência: 3 kVA / 2,7 kW Tensão entrada: 220V~ (FNT ou FFT) Forma de Onda: Senoidal pura Fator de potência de saída: 0.9 Conexão de entrada: Plugue NBR 14136 (20A) Expansão de autonomia Formato: Torre / Rack (2U) Bypass: Automático Hotswap de baterias Função economia de energia Fusível: rearmável Autodiagnóstico de bateria Microprocessador: DSP (Processador Digital de Sinais) Autoteste DC Start Sinalizações: Display LCD Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL). Gerenciamento Slot de comunicação (cartão SNMP ou Contato Seco) Proteções para a carga • Queda de rede (Blackout); • Ruído de rede elétrica; • Sobretensão de rede elétrica; • Subtensão de rede elétrica; • Surtos de tensão na rede; • Correção linear de variação da rede elétrica; • Variação de frequência da rede elétrica; • Distorção harmônica da rede elétrica; • Afundamento de tensão (SAG).