Evite acidentes elétricos
Interrupção programada
Acompanhamento de carreta
Leitura e entrega da conta
​​MINI E MICRO GERAÇÃO
Complementarmente, deve ser consultada a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL e a norma técnica da Eletropaulo - NT 6.012 - Requisitos Mínimos para Interligação de Microgeração e Minigeração Distribuída com a Rede de Distribuição da Eletropaulo com Paralelismo Permanente Através do Uso de Inversores - Consumidores de Média e de Baixa Tensão.
Consulte: NT-6.012 Micro Geração e Mini Geração Distribuida - revisão 04 - Atualizado em 17/05/2016
Cumpre esclarecer que grande parte da rede de distribuição de baixa tensão da ​Eletropaulo possui a tensão nominal de 240 V. Por esse motivo, não serão mais aceitos por esta distribuidora inversores que não sejam certificados na tensão da rede a qual serão conectados. Releva-se que, na relação de equipamentos homologados disponibilizada no site do INMETRO, não existe nenhum inversor certificado para a referida tensão.
Assim, para evitar transtornos e possibilitar o atendimento desta exigência em um período razoável, estão sendo consideradas as seguintes etapas de adaptação:
1- Apresentação de autocertificação ou certificação de laboratórios acreditados pelo INMETRO, com o relatório de testes dos inversores até 10 kW, referente aos 3 itens abaixo, na tensão e frequência da rede a qual o inversor será conectado, a partir de 60 dias desta comunicação.
§ Fator de potência com curva do FP (Ajuste dos pontos de ativação e desativação da curva, quando aplicável).
2- Apresentação da certificação ou recertificação do inversor junto ao INMETRO na tensão de 220 V (conforme Portaria Inmetro nº 004/2011) e na tensão suplementar de 240 V (teste dos 3 itens acima descritos) a partir de 180 dias desta comunicação.
Os prazos acima descritos estão concatenados com os limites para o recebimento de projetos de micro e minigeração que utilizam inversores que não atendem os requisitos estabelecidos.
Frisa-se que o procedimento acima vai de encontro com a revisão proposta da portaria sobre Regulamento Técnico da Qualidade para Equipamentos de Sistemas Fotovoltaicos que tramita atualmente no INMETRO.
Informamos também que há necessidade da apresentação da certificação nacional ou internacional dos inversores acima de 10 kW, para a tensão de 240 V e frequência da rede de 60 Hz, quando utilizados para conexões no sistema de distribuição de 240 V.