Os eletrodutos acomodam os cabos pelas paredes de um instalação e são parte importante da infra estrutura elétrica ou seja a parte da instalação que propriamente não se utiliza da eletricidade para funcionar mas que faz parte da instalação elétrica. Todos os componentes que suportam, fixam e protegem cabos e outros componentes elétricos fazem parte desta infra estrutura como caixas, painéis, fixadores e etc.
Constituem uma parte relativamente barata da instalação elétrica sendo os primeiros itens da instalação elétrica a serem instalados e comumente os primeiros da lista de compras solicitada pelo eletricista. Talvez por serem, os eletrodutos, de preço relativamente baixo com relação a outros componentes da instalação elétrica é que sua importância é subestimada.
A NBR 5410 deixa bem claro que caso seja necessário, a utilização de eletrodutos, estes devem-se normatizados, existem diversas NBR's específicas para cada tipo de eletroduto, tanto para eletrodutos de embutir quanto para eletrodutos de sobrepor. Existem basicamente três normas importantes sobre os eletrodutos:
NBR 15465 Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos de desempenho
NBR 5597 Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca NPT — Requisitos
NBR 5598 Eletroduto de aço-carbono e acessórios, com revestimento protetor e rosca BSP — Requisitos
Nas instalações elétricas residências o eletroduto mais comum é o tipo flexível corrugado. Fabricados normalmente em material PVC ou similar eles possuem um custo baixo e uma boa maleabilidade e são encontrados nas seguintes bitolas:
Seções normatizadas para eletroduto corrugados.
Dentro da NBR5444-Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais é estipulado uma tabela para a conversão normatizada de polegadas para milimetro embasada na NBR5626-Instalação predial de água fria.
Tabela de equivalência entre polegadas e milímetros.
É extremamente importante o uso desta tabela para conversão pois a grande maioria dos eletrodutos são dimensionados em milimetro e em seguida devem ser encontrada sua equivalência em polegadas pois é nesta unidade de medida que os fabricantes disponibilizam os eletrodutos.
Existe um métodos matemático levando em consideração uma série de fatores para dimensionamento correto de um eletroduto. Desse modo é importante que se tenha os dados dos fabricantes dos condutores para um dimensionamento correto dos eletrodutos o que é confuso devido a grande quantidade de variações em fabricação de cabos.
No caso de instalações mais simples a tabela abaixo pode ser usada de modo a referenciar e simplificar o dimensionamento dos eletrodutos, esta tabela não é absoluta mas sua consulta é simplificada devido a facilidade de interpretação e pouca margem de erro.
Esta tabela leva em consideração dois critérios, a quantidade de cabos em um eletroduto e a seção destes condutores. Para sua utilização basta selecionar a coluna contendo o número de cabos dentro do eletroduto em questão em seguida cruzar coma linha referente a seção dos cabos dentro deste eletroduto, a casa de interseção entre coluna e linha resulta no valor em polegadas do eletroduto adequado para comportar estes cabos.
Exemplo de utilização da tabela de dimensionamento de eletroduto.
Observando a interseção entre coluna e linha nota-se que o eletroduto adequado para suportar os dois circuitos do exemplo é um eletroduto de 1".
Esta tabela já leva em consideração uma taxa adequada de ocupação para o eletroduto, e esta taxa é importante para garantir a temperatura adequada dentro do eletroduto bem como a facilidade de passagem de cabos e manutenção futura destes circuitos dentro do eletroduto.
Marcadores: Distribuição Elétrica, Elétrica, Elétrica Predial, Eletricidade, Eletrodutos, Esquema elétrico residencial, Infra estrutura elétrica, Projeto elétrico
Instalação de caixa de passagem, qual a distância?
36 comentários para "Tabela de dimensionamento de eletroduto."
Parabéns Herinque pela nova pagina do site, ficou 10. Abraços
Obrigado, agradeço demais pelo apoio. :)
Abel Valentim
Professor Henrique, boa tarde. Sou estudante de elétrica e já trabalho como eletricista autônomo. O mundo da elétrica tem me ajudado muito, sou muito perfeccionista e cuidadoso com meus serviços procuro cumprir a risca a NBR 5410, tenho me espelhado nos seus vídeos para melhorar meus conhecimentos. Muito obrigado por sua iniciativa de nos proporcionar conhecimento de formar clara e objetiva. Que Deus continue lhe abençoando
Muito obrigado por esta mensagem e parabenizo a você por esta busca em sempre se capacitar e melhorar a qualidade de seu serviço. Obrigado por nos apoiar.
Ótimo gostei das matérias apresentadas. Obrigado pelas informações.
Gostaria de + uma informação quantos cabos de 6mm² posso passar dentro de um eletroduto de 3″.Valeu, isac.
Considerando que o de 1"1/2 suporta 9 o de 3" vai suportar o dobro.
Muito bom este site aprendi muitas coisas, show!
Olan Chuan
Boa noite, gostaria de saber se um chuveiro de 5.500 watts.tem que ser instalado um cabo de 10mm e porque os chuveiro vem com cabos de 2, 5mm, não era pra ser da mesma bitola.
Correto cabo de 10mm se sua tensão for 127V, Farei um vídeo referente ao seu questionamento.
Essa tabela ficou muito boa, mais fácil de ser entendida, parabéns, faço eletrotécnica e suas matérias e vídeos tem me ajudado muito.
Muito obrigado Flávio! Se tiver dúvidas, estamos a disposição ok?
Professor. Para mim ficou uma duvida. Aqui na minha região nós chamamos o eletroduto de 20 milímetro de 1/2 polegada e o de 25 milímetro de 3/4. Na tabela acima ocorre o contrario. Muda de região para região ou eu que estou enganado?
Esta tabela é padrão, sendo assim não muda de região pra região.
Discordo de você Henrique, em qualquer lugar no Brasil, 1/2=20mm, 3/4=25mm,… Não sei onde você arrumou essa tabela, mais tem alguma coisa errada.
Esta tabela foi retirada da norma NBR5444. Nela consta esta tabela de conversão.
Professor Henrique, boa noite. Estou com uma dúvida. Nos projetos de instalações elétricas que eu já ví, é para casas com laje. A minha dúvida é com respeito a casas sem laje e sem forro, muito comuns aqui na minha região, pois gostaria de saber como distribuir os fios nesse tipo de casa, se ainda é permitido fixar os fios em roldanas plásticas na madeira do telhado, já que não tem laje e nem forro, ou se deve ser feito da mesma forma como nas casas com laje. Desde já agradeço.
O mais indicado é utilização de Eletrodutos.
Em uma residencia onde e inviavel fazer a instalação eletrica aeria, devido problemas de engenharia… Ao fazer terrea qual eletroduto usar e qual fio seria o correto e viavel…obrigado
Segue abaixo o link do nosso vídeo onde você irá tirar suas duvidas referente aos cabos, pois faltam informações para que possa lhe ajudar de imediato.
Bom dia Henrique, depois que descobri o seu site realmente virei seu fã…
Henrique tenho uma duvida em relação aos eletrodutos, estou alterando a carga desta casa, contudo para a nova fiação terei que passar os eletrodutos na area externa da casa, sujeita a ação de chuva e sol. Posso utilizar do eletroduto pvc rigido neste caso, ou o tempo pode deteriorar o mesmo? Posso aplicar uma manta termica por cima deste eletroduto afim de proteger da ação do sol ou de nada adianta? Existe um eletroduto especifico para este caso? Um forte abraço e obrigado pela ajuda
Excelente pergunta, eletrodutos em pvc rígido são fabricados para uma vida útil muito elevada, com alta resistência a umidade e UV.
Sou fã do seu trabalho! Só uma duvida: e se houver seções diferentes passando no eletroduto?
Se a quantidade atingida for de acordo com a dimensionamento do cabo não ha problema.
Gostei muito da explicação, bastante clara e útil. Mas fiquei intrigada: de onde saíram essas tabelas práticas e milagrosas de condutores por eletroduto?
Estas tabelas saem das normas que nós os eletricistas devemos seguir para nossa segurança e segurança no trabalho.
Boa noite parabéns pela postagem. Tenho uma dúvida referente a casa (sobrado). Como faço dois qdcs 127/ 220, um para cada piso? Informação: medidor bifásico entrada de duas fases e um neutro ((220 Copel Paraná)). Grato pela atenção. Vilson.
É preciso que haja um quadro geral, onde vai haver o disjuntor geral que vai sair um cabo alimentando o disjuntor do segundo andar e os demais disjuntores e componentes do 1°andar.
Olá amigo, em primeiro lugar quero lhe parabenizar pela iniciativa em ajudar as pessoas. Observando a tabela com os condutores e eletrodutos fiquei com uma dúvida; porque para 6 cabos de 16mm é necessário um eletroduto de 2″ e para 3 cabos da mesma bitola não pode ser um eletroduto de 1″ já que é a metade dos condutores? Obrigado e parabéns mais uma vez.
Boa pergunta, infelizmente não tenho esta informa no momento é preciso analisar o real motivo, assim que obtiver esta informação lhe explico através de um vídeo.