Um projeto executivo reúne todo o conjunto de diagramas elétricos, composto por diversos documentos que se relacionam entre si formando uma coleção de projetos com todos os detalhes necessários para perfeita execução da montagem, comissionamento e integração de sistemas de proteção, controle e supervisão (SPCS ou MPCC).
Uma série de documentos compõem um projeto executivo de um sistema de automação e proteção, dentre eles:
Diagramas Elétricos Funcionais
Os diagramas funcionais (ou esquemáticos) têm por objetivo refletir a funcionalidade esperada do sistema. Este diagrama representa todas as ligações entre os equipamentos, desde alimentação até a interligação entre seus contatos de proteção e controle, composto pelo painel que está sendo projetado, e a sua interface com os demais elementos da subestação.
São detalhados neste documento, os diagramas unifilares e trifilares, aquisição de grandezas analógicas e digitais e interface de atuação com os disjuntores, chaves e demais equipamentos. Portanto, para o correto desenvolvimento de um diagrama funcional, a ESC deve ser subsidiada com desenhos dos circuitos de cada equipamento de campo como: reatores, seccionadoras, disjuntores, autotransformadores, transformadores de corrente, transformadores de potencial capacitivo, o diagrama unifilar da subestação e a especificação dos equipamentos
Os circuitos dos diagramas funcionais são separados por funcionalidade, tais como: circuito para a alimentação das seccionadoras, circuito para alimentação dos disjuntores, circuitos individuais de trip, circuitos dos relés de proteção, circuitos de conexão, circuito das unidades de controle, etc.
Nos diagramas lógicos encontramos todas as lógicas que serão implementadas no equipamento digital de proteção e controle, normalmente um relé de proteção, ou um CLP. Através dessas lógicas são indicados como funcionam os comandos chaves e disjuntores, intertravamentos, automatismos e funções de proteção.
Diagramas Construtivos e de Fiação
Nos diagramas construtivos são especificados todos os detalhes pertinentes para a efetiva montagem do painel. Portanto, desde as informações mecânicas (dimensão, chaparia, pintura, estrutura de fixação, abertura de portas etc.), o layout com a disposição de todos os equipamentos que serão instalados, lista de material, lista de etiquetas e a lista de fiação ponto a ponto dos dispositivos.
Estes documentos indicam as interconexões do painel que está sendo projetado com os demais equipamentos da subestação. Deve detalhar a formação e os pontos de conexão de cada um dos cabos que serão utilizados no sistema, com o objetivo de subsidiar o lançamento e efetiva execução da montagem da cabeação em ambiente de obra. São elementos complementares deste diagrama as listas de cabos e as listas de compra de cabos por tipo de formação.