FlowGrid para Ventiladores Axiais e Centrífugos - PDF
Download "FlowGrid para Ventiladores Axiais e Centrífugos"
Artur Vilaverde Conceição
1 FlowGrid para Ventiladores Axiais e Centrífugos Menos ruído - mais qualidade de vida A Escolha do Engenheiros
2 Inovando para as pessoas. O FlowGrid foi desenvolvido para proteção eficiente contra o ruído apresentado nos sistemas de refrigeração, ventilação e ar condicionado. A ebm-papst oferece uma solução orientada para o futuro, quando a tecnologia de alta performance gera um ruído perturbador: o FlowGrid para ventiladores axiais e centrífugos, uma grelha de entrada de ar que reduz drasticamente as emissões de ruído e minimiza os tons perturbadores de baixa frequência. É comum haver problemas em locais onde pessoas e tecnologia dividem espaço. O movimento do ar, por exemplo, muitas vezes anda de mãos dadas com o ruído. Com o FlowGrid, os distúrbios do ruído gerados na entrada do ventilador são uma coisa do passado! Não importa onde, nos condensadores de supermercados, em sistemas de ventilação de uma indústria ou no equipamento de aquecimento instalado em sua casa: FlowGrid, uma inovadora grelha de entrada que combina alta performance técnica com uma drástica redução de ruído. 2
3 Distúrbios do ruído - causa de solução. Situação. O excesso de ruído é o resultado da entrada do ar no ventilador de forma desorientada. Condições de entrada do ar de forma assimétrica, como, por exemplo, as paredes de um equipamento possuírem distâncias diferentes do ventilador, criam vórtices poderosos. Nas zonas mais estreitas, formam-se as chamadas cordas de vórtice. Estas turbulências batem nas hélices do ventilador gerando ruído - especificamente um ruído de banda larga e banda estreita adicional, componentes de frequência de tom, conhecido como ruído da hélice ou frequência sonora. Formação de vórtices de ar, devido a uma área de entrada assimétrica. Espectro de ruído. O ruído tonal consiste no ruído passando nas hélices e seus harmônicos. A frequência do ruído que passa na hélice pode ser calculada como a soma da velocidade do ventilador e o número de hélices. Os harmônicos do ruído passando pela hélice são múltiplos inteiros da mesma. Um ventilador axial com cinco hélices e rpm, por exemplo, resultaria em um ruído de passagem da hélice, com uma frequência de 100 Hz. A respectiva frequência do ruído de passagem da hélice e seus harmônicos resultam em altas elevações no nível de pressão sonora, especialmente na faixa de baixa frequência. Mas é exatamente esse tipo de ruído em particular que é difícil de se reduzir. Medidas de redução de ruído significam, muitas vezes, grandes necessidades de espaço e custos elevados. Nível Sound de pressão pressure sonora level L p db Ruído Blade-passing passagem noisena hélice Harmônica Harmonic Harmônica Harmonic Harmônica Harmonic Harmônica Harmonic Harmônica Harmonic 100 Frequência Frequency f Hz O espectro de ruído é caracterizado por banda estreita e componentes de frequência de tom - frequência sonora. Solução. O FlowGrid, a grelha de entrada de ar, reduz drasticamente os distúrbios que geram o ruído. As cordas de vórtices são divididas ao bater na grelha, e são enfraquecidas consideravelmente, à medida que fluem através dela. Isto reduz a pressão sonora em toda a faixa de frequência, mais particularmente no intervalo de tons de baixa frequência. O resultado é um nível de pressão sonora consideravelmente menor e um ruído menos perturbador. Isto significa que as exigências das normas, no que diz respeito ao ruído, podem ser cumpridas mais facilmente, bem como o bemestar das pessoas nas imediações. Nível Sound de pressão pressure sonora level L p db 85 Condenser Condensador with com HyBlade Hyblade Ø Ø without Sem FlowGrid with Com FlowGrid Frequência Frequency f Hz Uma clara melhoria: o FlowGrid reduz o nível de pressão sonora e enfraquece consideravelmente a frequência sonora. 3
4 Menos ruído comprovado pelos resultados de medição. Como uma empresa global, temos que considerar os problemas globais. Isso inclui agir de forma consciente, no que diz respeito ao meio ambiente. Uma parte importante disso é a redução do ruído, que desempenha um papel importante na qualidade de vida. Com o FlowGrid, a ebm-papst contribui claramente para a redução de ruído ativo. A inovadora grelha de entrada de ar trabalha com ventiladores centrífugos e axiais, não afetando de maneira alguma a sua elevada eficiência. Usá-la pode ajudar a reduzir ou evitar totalmente o uso de onerosas medidas de redução de ruído. Os resultados das medições, detalhados abaixo, mostram os benefícios que o FlowGrid pode oferecer. Aplicações com ventiladores radiais Unidade de tratamento de ar low profile com RadiPac Ø 250 Purificador de ar com RadiCal Ø 310 Bomba de calor com RadiCal Ø 450 Unidade de tratamento de ar com RadiCal Ø 630 Ventilação e circulação de ar, com ou sem recuperação de calor. O ar chega nos espaços que serão beneficiados pelo sistema através de dutos. O som é transmitido através dos dutos até os quartos, o que requer o uso de acessórios adicionais para a redução do ruído, bem como, isolamento acústico. Respeitar as normas no que diz respeito ao ruído. Impedir o ruído de entrar no cômodo. Redução do nível de ruído em até 2.5 db(a) e do ruído de passagem na hélice de até 9dB. Os custos de isolamento acústico podem ser bem reduzidos. Proporcionar um clima confortável através da purificação do ar contra os alérgenos e as partículas de poeira. O ventilador é instalado numa caixa com um filtro para o material transportado pelo ar. Há um distúrbio do fluxo do ar causado pelo filtro na entrada do ar e as dimensões de instalações são limitadas. À medida que os purificadores são instalados, principalmente em áreas onde as pessoas vivem ou passam muito tempo, a redução do ruído desempenha um papel importante. Redução do nível de ruído em até 2.8 db(a) e do ruído de passagem na hélice de até 10 db. Um clima confortável, sem ruídos perturbadores. O calor é extraído do ar externo. Este é usado para aquecer o edifício residencial através de um sistema circulatório. O ventilador centrífugo é instalado numa caixa, diretamente por trás de um evaporador. Em bombas de calor compactas, o evaporador fica muito perto do ventilador. O excesso de ruído é criado pela entrada limitada do ar. Como eles são usados em edifícios residenciais, no entanto, os valores-limite de ruído devem ser cumpridos. Os limites de ruído são respeitados e o ruído passando pela hélice é de até 4 db. Isso resulta em menos ruído perturbador. Ventilação central e arejamento de ambientes, com ou sem recuperação de calor e de tratamento de ar do lado de fora. Além dos ventiladores, há outros componentes como filtros, permutadores de calor e desumidificadores instalados. Os ventiladores pressionam o ar através do equipamento e, em seguida, através dos dutos de ventilação. Turbulências na entrada do ventilador, devido à pequena distância das paredes na área de admissão, bem como os demais componentes, impedem o fluxo de ar. Redução do nível de ruído em até 3.3 db(a), o ruído passando pela hélice é reduzido em até 9 db, reduzindo a necessidade de isolamento acústico. 2.5 db(a) 2.8 db(a) 2.5 db(a) 4 db 3.3 db(a) 9 db 10 db 9 db Δ-Nível de pressão sonora -Nível de pressão sonora do ruído de passagem na hélice Todos os exemplos foram medidos em condições de laboratório. Os resultados são dependentes da concepção das unidades. 4
5 O som do silêncio. FlowGrid para ventiladores axiais e centrífugos Redução do nível de ruído Ameniza o nível de ruído Drástica redução da frequência sonora Eficiência mantida A performance do ar não é afetada Não há aumento de potência de entrada compacto Requer pouco espaço para sua instalação Necessita de menos isolamento acústico Instalação rápida Montagem simples através dos parafusos Montagem de acordo com o pedido do cliente Proteção ambiental efetiva Redução do ruído como parte importante da proposta ambiental Desenho robusto Feito de material composto Versão com classe de proteção contra fogo UL94-5VA disponível 5
6 Aplicações com ventiladores axiais Bomba de calor com HyBlade Ø 630 Condensador com HyBlade Ø 710 Condensador em V com HyBlade Ø 800 Condensador com HyBlade Ø 800 e AxiTop O calor é extraído do ar do lado de fora. Isto é usado para aquecer o edifício residencial através de um sistema circulatório. O ventilador axial é instalado diretamente atrás de um evaporador para a condução do ar, horizontal ou vertical. Em bombas de calor compactas, o evaporador fica muito perto do ventilador. O excesso de ruído é criado pela posição de instalação. Como são utilizadas em edifícios residenciais, os valores-limite de ruído devem ser cumpridos. Os valores-limite de ruído são respeitados e o ruído passando pela hélice é reduzido em até 12 db. Extração de calor proveniente de um circuito de arrefecimento. Um ou vários ventiladores axiais extraem o ar exterior através de um trocador de calor, dispostos horizontalmente. Os ventiladores são colocados muito perto do trocador de calor. A entrada do ar acaba sendo disforme. Se vários ventiladores são usados em um condensador, a entrada de ar desigual torna-se mais forte. Redução do nível de ruído de até 3.9 db(a) e uma enorme redução de ruído de passagem na hélice de até 16 db. Isto resulta em muito menos ruído perturbador. Extração de calor proveniente de um circuito de arrefecimento. Um ou vários ventiladores axiais extraem o ar exterior através de um trocador de calor, dispostos em V. Devido ao tamanho do trocador de calor, as distâncias entre ele e o ventilador podem variar grandemente. Isto leva a turbulências que estão sendo criadas na área de admissão. Redução do nível de ruído de até 1.3 db(a) e redução de ruído de passagem na hélice de até 7 db. Extração de calor proveniente de um circuito de arrefecimento. O ar de fora é aspirado através de um trocador de calor. O condensador, com um trocador disposto horizontalmente, tem um ventilador axial, com um difusor AxiTop instalado no lado da pressão. Apesar de um nível de ruído baixo, ainda há um ruído tonal perturbador. Redução de ruído adicional de até 2.8 db(a) ae redução de ruído de passagem na hélice de até 12 db. 2.7 db(a) 3.9 db(a) 1.3 db(a) 2.8 db(a) 7 db 12 db 12 db 16 db 6
7 FlowGrid sempre uma boa solução. Versão A* fechada Versão B Sessão Section A-A Detalhe Detail Y A Y H X B C A D 4x E S A Código ebm-papst Versão RadiCal RadiPac HyBlade * A* 175, * A* 220,225, B 220, 225, 250, , B B 355, B 450, , 450, , 315, 330, B 560, , B , B , B , B 910 Mais informações? Se você precisar do guia de instalação, dimensões ou mais informações acesse: ou acesse pelo seu celular utilizando o código QR abaixo: * O FlowGrid é completamente fechado e funciona como uma grade de proteção 7
8 PT engl. FSC-Logo ebm-papst Motores Ventiladores Ltda. Av. José Giorgi, 301 Granja Viana II Cotia - SP Tel.: A Escolha do Engenheiros