GERADORES A GÁS. Geradores a Diesel Geradores a Gás Torres de Iluminação QT070 QT080 QT100 QT130 QT150 - PDF
Download "GERADORES A GÁS. Geradores a Diesel Geradores a Gás Torres de Iluminação QT070 QT080 QT100 QT130 QT150"
Artur Fidalgo Amorim
1 GERADORES A GÁS Geradores a Diesel Geradores a Gás Torres de Iluminação QT070 QT080 QT100 QT130 QT150
3 Geradores de Emergência Motor a gás com refrigeração líquida 1 de 9 INCLUINDO: Controlador Digital Nexus com tela LCD trilíngue Regulador eletrônico de velocidade isócrono Gabinete com isolamento acústico Sistema fechado de arrefecimento Carregador inteligente de bateria Mangueiras resistentes a UV/ozônio Regulação de tensão de ±1% Funcionamento com LP ou gás Natural Garantia limitada de 2 anos Reconhecido UL 2200 CARACTERÍSTICAS Capacidade de energia em standby Modelo QT070 (Alumínio - Creme) - 70 kw 60 Hz Modelo QT080 (Alumínio - Creme) - 80 kw 60 Hz Modelo QT100 (Alumínio - Creme) kw 60 Hz Modelo QT130 (Alumínio - Creme) kw 60 Hz Modelo QT150 (Alumínio - Creme) kw 60 Hz *Fabricado nos EUA com peças nacionais e importadas Atende às normas de emissões EPA Modelos 70, 100, 130 e 150 kw cumprem a exigência de emissões CA/MA com catalisador opcional 80 kw não está disponível para venda em CA/MA DESIGN INOVADOR E TESTE DE PROTÓTIPOS são os componentes essenciais do sucesso da GENERAC em GANHO DE POTÊNCIA PELO DESIGN. Mas nosso sucesso não para aí. O comprometimento total com testes de componentes, testes de confiabilidade, testes ambientais, de tipo e testes de vida útil, além dos testes CSA, NEMA, EGSA aplicáveis e outros padrões, permitem que você escolha a GENERAC POWER SYSTEMS com a confiança de que estes sistemas irão fornecer um ótimo desempenho. CRITÉRIOS DE TESTE: PROTÓTIPO TESTADO AVALIAÇÃO NEMA MG1-22 SISTEMA TORCIONAL TESTADO CAPACIDADE DE PARTIDA DO MOTOR REGULAGEM AUTOMÁTICA DE TENSÃO. Este sistema de regulagem de energia de última geração é padrão em todos os modelos da Generac. Ele fornece RESPOSTA RÁPIDA otimizada a mudanças das condições de carga e a CAPACIDADE MÁXIMA DE PARTIDA DO MOTOR ao corresponder eletronicamente o torque dos picos da onda com o motor. Regulagem de tensão digital em ±1%. O ATENDIMENTO DE MANUTENÇÃO DIFERENCIADA da extensa rede de revendedores Generac fornece know-how dos serviços e peças para a unidade completa, do motor ao menor componente eletrônico. CHAVES DE TRANSFERÊNCIA GENERAC. Confiabilidade e vida útil prolongada são sinônimos da GENERAC POWER SYSTEMS. Um dos motivos dessa confiabilidade é que a linha de produtos GENERAC inclui seus próprios sistemas de transferência e controles para compatibilidade total do sistema. ISO 9001: 2008
4 2 de kw dados técnicos ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR Tipo Classe de isolamento do rotor Classe de isolamento do estator Síncrono Fator de interferência telefônica (TIF) < 50 Contato de saída do alternador 1-fase Contato de saída do alternador 3-fase Rolamentos Acoplamento Sistema de excitação REGULADOR DE TENSÃO Tipo Sensores H H 4 fios 6 fios (70, 80 e 150 kw) ou 12 fios (100 e 130 kw) Blindado Disco flexível (70, 80 e 150 kw) ou transmissão (100 e 130 kw) Sem escova Eletrônico Monofásico Regulagem ±1% REGULADOR DE VELOCIDADE Tipo Regulagem de frequência Eletrônico Isócronos Regulagem de estado estacionário ±0,25% ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR: 80 kw Marca Modelo Generac Tipo V Cilindros 8 Capacidade (litros) 4.6 Diâmetro (pol./mm) 3,55/90,2 Curso (pol./mm) 3,54/89,9 Taxa de compressão 9.4:1 Sistema de admissão de ar Tipo de elevador ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR: 70, 100, 130 e 150 kw Marca Modelo Naturalmente aspirado Hidráulico Generac Em V Cilindros 10 Capacidade (litros) 6.8 Diâmetro (pol./mm) 3,55/90,2 Curso (pol./mm) 4,17/105,9 Taxa de compressão 9:1 Sistema de admissão de ar Tipo de elevador Naturalmente aspirado Hidráulico SISTEMA ELÉTRICO Alternador de carga de bateria Carregador de bateria estático Bateria recomendada Tensão do sistema CARACTERÍSTICAS DO GERADOR 30 A / 12 V 2 A Grupo 24F, 525CCA (70, 80 e 150 kw) ou grupo 27F, 700CCA (100 e 130 kw) Acoplado ao motor Aumento da temperatura operacional de 120 C em um ambiente de 40 C Isolamento de classe H é classificado em ascensão de 150 C em um ambiente de 25 C Os protótipos de todos os modelos foram totalmente testados CARACTERÍSTICAS DO GABINETE Gabinete de alumínio para proteção contra intempéries Silenciador fechado super eficiente Pequeno, compacto e atraente SAE 12 VCC Proteção excelente contra intempéries. Pintura epóxi texturizada aplicada eletrostaticamente para maior durabilidade. Silenciador super eficiente montado dentro do aparelho para evitar lesões. Instalação fácil. Gabinete com isolamento acústico que garante uma operação silenciosa. SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR Tipo da bomba de óleo Engrenagem Tipo do filtro de óleo Substituível Capacidade do cárter (qt/l) 5/4,7 (70, 100, 130 e 15 kw) ou 6/5,7 (80 kw) SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO MOTOR Tipo Fechado Bomba de água Acionado por correia kw kw Velocidade da ventoinha (RPM) kw kw kw Diâmetro da ventoinha (pol./mm) 22/558,8 (70 kw) ou 26/660,4 (80, 100, 130 e 150 kw) Modo de ventilação Exaustor (70 kw) ou Aspirante (80, 100, 130 e 150 kw) SISTEMA DE COMBUSTÍVEL Tipo de combustível Gás natural, vapor de propano Carburador Aspiração descendente Regulador de combustível secundário Padrão Solenoide de corte de combustível Padrão Pressão do combustível em funcionamento Coluna de água de 5-14 pol/ 9-26 mm HG (Todas as classificações de acordo com BS5514, ISO3046, ISO8528, SAE J1349 e DIN6271)
5 kw dados de operação TENSÃO DE SAÍDA DO GERADOR/KW - 60 HZ kw LPG Corrente LPG kw Nat. Gás Corrente Nat. Gás Tamanho de CB (ambos) 120/240V, 1Ø, 1,0 pf QT /208V, 3Ø, 0,8 pf /240V, 3Ø, 0,8 pf /480V, 3Ø, 0,8 pf /240V, 1Ø, 1,0 pf QT /208V, 3Ø, 0,8 pf /240V, 3Ø, 0,8 pf /480V, 3Ø, 0,8 pf /240V, 1Ø, 1,0 pf QT /208V, 3Ø, 0,8 pf /240V, 3Ø, 0,8 pf /480V, 3Ø, 0,8 pf /240V, 1Ø, 1,0 pf QT /208V, 3Ø, 0,8 pf /240V, 3Ø, 0,8 pf /480V, 3Ø, 0,8 pf /240V, 1Ø, 1,0 pf QT /208V, 3Ø, 0,8 pf /240V, 3Ø, 0,8 pf /480V, 3Ø, 0,8 pf de 9 CAPACIDADE DE PICO EM AMPERES QT070 QT080 QT100 QT130 QT150 Queda de <.4 pf 15% 30% 120/240V, 1Ø /208V, 3Ø /240V, 3Ø /480V, 3Ø /240V, 1Ø /208V, 3Ø /240V, 3Ø /480V, 3Ø /240V, 1Ø /208V, 3Ø /240V, 3Ø /480V, 3Ø /240V, 1Ø /208V, 3Ø /240V, 3Ø /480V, 3Ø /240V, 1Ø /208V, 3Ø /240V, 3Ø /480V, 3Ø Nota: A tubulação de combustível deve ser dimensionada para a carga total. Para conteúdo de Btu, multiplicar gal/hr x (LP) ou pés 3 /h x 1000 (NG) Para conteúdo em megajoule, multiplicar l/h x 25,35 (LP) ou m³/h x 37,26 (NG) CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DO MOTOR QT070 QT080 QT100 QT130 QT150 Consulte a Página de dados de emissões para verificar o fluxo máximo de combustível EPA e SCAQMD permitidos. Gás natural Propano (pés³/h) (m³/h) (galão/h) (l/h) Ciclo de exercício % da carga nominal % da carga nominal % da carga nominal % da carga nominal Ciclo de exercício % da carga nominal % da carga nominal % da carga nominal % da carga nominal Ciclo de exercício % da carga nominal % da carga nominal % da carga nominal % da carga nominal Ciclo de exercício % da carga nominal % da carga nominal % da carga nominal % da carga nominal Ciclo de exercício % da carga nominal % da carga nominal % da carga nominal % da carga nominal CLASSIFICAÇÃO STANDBY: As classificações standby se aplicam a instalações servidas por uma fonte confiável de energia da rede pública. A classificação Standby é aplicável a diferentes cargas durante uma queda de energia. Não há capacidade de sobrecarga para essa classificação. As classificações estão em conformidade com a ISO O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
6 4 de kw dados de funcionamento ARREFECIMENTO DO MOTOR 70 kw 80 kw 100 kw 130 kw 150 kw Fluxo de ar (ar de entrada incluindo o alternador e ar de combustão em pés³/min) 5200/147,2 5300/150,1 5500/155,7 6450/182,6 7800/220,9 Capacidade de refrigeração do sistema (litros/gal.) 4,5/17 4/15,1 4,5/17 4,5/17 4,5/17 Calor liberado para refrigeração (BTU/h) /302, /333, /360, /523, /599,3 Temperatura máxima do ar do radiador em funcionamento ( C) 60 Temperatura ambiente máxima ( C) 50 REQUISITOS DE COMBUSTÃO Fluxo em potência nominal (cfm/cmm) 205/5,8 250/7,1 262/7,4 336/9,5 410/11,6 EMISSÕES SONORAS Emissão sonora em db (a) a 23 pés(7 m) com gerador no modo de teste* Emissão sonora em db (a) a 23 pés(7 m) com o gerador operando em carga normal* * Os níveis sonoros são medidos a partir da frente do gerador. Os níveis sonoros medidos de outros lados do gerador podem ser maiores dependendo dos parâmetros de instalação. ESCAPE Fluxo de exaustão em potência nominal (cfm/cmm) 557/15,8 720/20,4 888/25,1 1119/31,7 1535/43,5 Temperatura de gases na saída ( C) PARÂMETROS DO MOTOR RPM AJUSTE DE POTÊNCIA PARA AS CONDIÇÕES DO AMBIENTAIS Redução da temperatura...3% para cada 10 C acima de 25 C ou 1,65% para cada 10 F acima de 77 F Redução da altitude (70,100,130 e 150)... 1% para cada 100 m acima de 183 m ou 3% para cada pés acima de 600 pés. Redução da altitude (80 kw)... 1% para cada 100 m acima de 915 m ou 3% para cada pés acima de pés. CARACTERÍSTICAS DO CONTROLADOR Tela LCD com duas linhas...interface de usuário simples para uma operação fácil. Chave seletora: Auto... Partida automática em caso de falha da rede pública. Exercitador de 7 dias. Off...Desliga a unidade. A energia é desativada. O controle e carregador ainda operam. Manual... Início com o controle do acionador de partida, a unidade permanece ligada. Se a rede pública falhar, a transferência de carga é feita. Atraso de início programável entre segundos... Padrão Sequência de inicialização do motor...arranque cíclico: 16s ligado, 7s em descanso (90s de duração máxima) Aquecimento do motor...5 s Arrefecimento do motor...1 min Bloqueio do acionador de partida...partida não pode ser acionada novamente até 5s a partir da parada do motor. Carregador inteligente de bateria... Padrão Regulagem de tensão automática com proteção contra sobre/subtensão... Padrão Desligamento automático no caso de baixa pressão do óleo... Padrão Desligamento por excesso de velocidade... Padrão, 72 Hz Desligamento em caso de temperatura alta... Padrão Proteção contra falha de arranque... Padrão Fusível de proteção... Padrão Proteção contra falha de transferência... Padrão Proteção contra nível baixo de bateria... Padrão Log de funcionamento com registro dos últimos 50 eventos... Padrão Exercitador programável... Padrão Proteção contra fiação incorreta... Padrão Proteção contra falha interna... Padrão Recurso de falha externa comum... Padrão Proteção contra falha do regulador... Padrão
7 kw acessórios disponíveis Número do modelo Produto Descrição , 80 e 150 kw e 130 kw , 100 e 130 kw kw kw Kit para clima frio Kit para clima frio extremo Se regularmente a temperatura ficar abaixo de 32 F (0 C), instale um kit de clima frio para manter a temperatura ideal da bateria. O kit é composto de aquecedor de bateria com termostato integrado. Recomendado onde a temperatura regularmente ficai abaixo de 32 F (0 C) por períodos prolongados. Somente para unidade com refrigeração líquida. 5 de Kit de tampos da base Kit de pintura Adicione tampos de base à base do gerador para impedir a entrada de detritos. Se o gabinete do gerador for riscado ou danificado, é importante retocar a pintura para proteger contra corrosão futura. O kit de pintura inclui a tinta necessária para manter ou retocar um gabinete de gerador , 100, 130 e 150 kw kw Kit de manutenção programada Os kits de manutenção programada para unidades de refrigeração líquida oferecem todo o material necessário para realizar a manutenção completa em geradores Generac Controle remoto sem fio Kit de partida PMM Módulo de gerenciamento de energia (50 amperes) Dispositivo Mobile Link Kit de adaptador de chicote de fios Completamente sem fio e alimentado por bateria, o monitor remoto sem fio Generac fornece informações de status instantâneas, sem sair de casa. O kit de partida PMM é composto por um transformador de 24 VCA instalado em campo que permite o uso dos módulos de gerenciamento de energia de 24 VCA (PMMs) e um PMM. O controlador padrão (sem kit de partida) pode controlar duas cargas AVAC sem necessidade de hardware adicional. Não é compatível com os switches com fios. Módulos de gerenciamento de energia são usados em conjunto com a Smart Switch para aumentar suas capacidades de controle de energia. Eles fornecem à Smart Switch flexibilidade adicional de controle de gerenciamento de energia não encontrada em qualquer outra chave de transferência. Não é compatível com os switches com fios. Nota: Kit de partida PMM requerido. O dispositivo Mobile Link da Generac permite que você verifique o status do seu gerador de qualquer lugar com acesso a uma conexão de Internet, a partir de um PC ou qualquer dispositivo inteligente. Você será notificado quando ocorrer uma alteração no status do gerador por ou mensagem de texto. Nota: Kit de adaptador de chicote de fios necessário. O kit de adaptador de chicote de fios é necessário para tornar as unidades de refrigeração líquida compatíveis com o dispositivo Mobile Link.
8 T T 0 6 de kw conexões internas CHAVE DE TRANSFERÊNCIA RTS FORNECIMENTO DO ALIMENTADOR DO PAINEL (REQUER ALIMENTADOR DE 4 FIOS) N1 N2 FIO NEUTRO FORNECIDO PELO CLIENTE REDE PÚBLICA (C1 E VR1) BLOCO NEUTRO TERRA N1 N2 MÓDULO DE LIMITAÇÃO DE CARGA E2 CC COMUM VCC 23 TRANSFERÊNCIA CONEXÕES DE CLIENTE AVISO OBSERVE A ORIENTAÇÃO DO FIO TERRA BLOCO NEUTRO N1 N2 T1 N1 N2 T1/LINHA NEU NOTA: CORRESPONDA OS NÚMEROS DOS FIOS COM OS NÚMEROS DO TERMINAL LIGADO E1 E2 NEUT E1 MODO DE ESPERA (C2 E VR2) T1 T T1 UM PAINEL DE CONEXÃO TÍPICO DE GERADOR DE REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA RESIDENCIAL/COMERCIAL N2 N1 T1 E1 E2 T2 CENTRO DE CARGA PROTEGIDA 0 TERRA 15B +12 V TRANSFERÊNCIA 23 NEUTRO CONTATOR AR 1 AR 2 CONTATOR CONTATOR Nota: Use o manual de instalação específico e diagramas de fiação do gerador para verificar as conexões de fiação do gerador, porque elas podem variar ligeiramente em relação à ilustração. CONTATOR PRIORIDADE 1 PRIORIDADE 2 PRIORIDADE 3 PRIORIDADE 4 INSTALAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA
9 70 kw layout da instalação 7 de 9
10 80 kw layout da instalação 8 de 9
11 kw layout da instalação 9 de 9 Generac Power Systems, Inc. S45 W29290 HWY. 59, Waukesha, WI generac.com 2014 Generac Power Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Boletim PO-F Impresso nos Estados Unidos da América. 09/04/2014