Adequação de normas - Crel Elevadores
Crel Elevadores > Soluções > Adequação de normas
Segurança é uma necessidade muito valorizada por todos os brasileiros. Pensando nisso, a ABNT exige algumas regras e deveres para a manutenção e modernização de elevadores, sempre buscando melhorias cada dia mais seguras para os usuários.
ABNT NBR 15597 Subseção 5.7.8.1
Qualquer destravamento de emergência de uma porta de pavimento somente será possível pelo uso de um dispositivo especial (por exemplo, chave triangular de acordo com 7.7.3.2 da ABNT NBR NM 207:1999).
ABNT NBR NM 207:1999 7.7.3.2
Quaisquer um das portas de pavimento deve ser capaz de ser destravada no exterior por uma chave que se ajuste ao triângulo de destravamento definido no anexo B.
O dispositivo de destravamento sozinho não deve ser capaz de permanecer na posição destravado quando a porta de pavimento for fechada depois de um destravamento de emergência, a menos que se esteja atuando nele para esse fim.ABNT NBR 15597 Subseção 5.7.8.1
ABNT NBR 15597 Subseção 5.8.6
Proteção no teto da cabina
O teto da cabina deve ser verificado para assegurar que a distancia livre no plano horizontal além e perpendicular à sua borda externa não exceda 0,30 m. Se não for o caso, então uma das seguintes medidas deve ser tomada:
a) O teto da cabina deve ser estendido para que a distancia livre seja menor do 0,30 m;
b) Uma balaustrada deve ser instalada no teto da cabina de acordo com ABNT NBR NM 207:1999, 8.12.1 c);
c) Uma divisória deve ser instalada conforme ABNT NBR NM 207:1999, 5.6.2.
ABNT NBR NM 207:1999 8.12.1 c)
d) Dispor de uma balaustrada quando o espaço livre no plano horizontal para além da extremidade do teto da cabina exceder 0,30 m.
Conforme NM 207:1999 – 8.12.1.c
O guarda corpo deve existir em todos os elevadores em que o espaço livre no plano horizontal entre a cabina e as paredes da caixa for maior que 0,3 m.
O guarda corpo deve consistir de:
- um corrimão com no mínimo 0,7 m de altura;
- um rodapé de 0,10 m de altura;
- uma barra intermediária a meia altura.
A distância horizontal entre a borda mais exterior do corrimão e as partes na caixa (contrapeso, interruptores, limites, guias, etc) deve ser pelo menos de 0,10 m.
A balaustrada no lado de acesso deve prover segurança e facilidade de acesso ao topo da cabina.
O corrimão deve ser localizado dentro de 0,15 m no máximo das extremidades do teto da cabina.
Serão considerados fora de norma os guarda corpos que não atenderem os requisitos citados acima.
ABNT NBR NM 207:1999 5.6
5.6.1 Na parte inferior da caixa deve existir uma divisória separando as partes móveis (carro ou contrapeso) de diferentes elevadores.
5.6.2 Além disso, se a distância horizontal entre a extremidade do teto da cabina e uma parte móvel (carro ou contrapeso) de um elevador adjacente é menor que 0,3 m, a proteção mencionada em 5.6.1 deve estender-se por toda a altura da caixa e sobre a largura efetiva.
GUARDA CORPO CASA MAQUINAS
ABNT NBR 15597 Subseção 5.6.4
Níveis e rebaixos do piso da casa de máquinas
Uma avaliação do local para situações de risco deve ser conduzido para assegurar que os níveis e rebaixos na casa de máquinas estejam em um nível de segurança refletido em 6.3.2.4 e 6.3.2.5 da ABNT NBR NM 207:1999.
ABNT NBR NM 207:1999 6.3.2.4
Quando a casa de máquinas tiver vários níveis maiores que 0,5 m, devem ser providas escadas ou degraus com balaustradas.
ABNT NBR NM 207:1999 6.3.2.5
O piso (década nível) da casa de máquinas deve ser substancialmente horizontal e plano.
Quaisquer rebaixos e dutos instalados no piso da casa de máquinas devem possuir coberturas.
Aberturas no piso devem atender 6.3.4
ABNT NBR NM 207:1999 6.3.4
ABNT NBR 15597 Subseção 5.8.8.2
A iluminação de emergência deve ser fornecida de acordo com 8.16.4 da ABNT NBR NM 207:1999.
ABNT NBR NM 207:1999 8.16
8.16.4 E a alimentação referida acima é também usada para alimentar o sinal do alarme de emergência referido por 14.2.3, sua capacidade deve ser convenientemente avaliada.
ABNT NBR NM 207:1999 14.2.3
14.2.3 Alarme de emergência
14.2.3.1 Para conseguir ajuda externa, se necessário, os passageiros devem ter disponível na cabina, com este propósito, um dispositivo facilmente identificável e acessível.
14.2.3.2 Este dispositivo deve ser alimentado pela fonte de iluminação de emergência prevista em 8.16.3 ou por outra fonte equivalente.
14.2.3.3 Este dispositivo deve acionar um sistema de alarme acústico a cada 30 m de caixa e na portaria. Além deste, deve instalar-se um sistema de intercomunicação, conforme 14.2.3.5.
14.2.3.4 A organização do edifício deverá permitir que se responda eficazmente a chamada de resgate em um prazo razoável.
LUZ DO PASSADIÇO
ABNT NBR 15597 Subseção 5.5.10
A caixa deve ter iluminação adequada. Onde a iluminação não for adequada, ela deve ser instalada conforme definido em 5.9 da ABNT NBR NM 207:1999.
NOTA 1 -Avaliação das forças verticais durante a atuação do freio de segurança.
NOTA 2 -Avaliação da reação no fundo do poço no instante da atuação do freio de segurança ou na atuação dos pára-choques
NOTA 3-Gráfico ilustrando as folgas superiores.Ver a figura 1.
Para cargas intermedias se determina la superficie por interpolación linePara cargas intermediárias a área é determinada porinterpolação line al/ar.
ABNT NM 207:1999 5.2.1
Cada caixa deve ser totalmente fechada por paredes, pisos e tetos sem perfurações, como definido em 5.3.
a) aberturas para portas de pavimento (ver capítulo 7);
b) aberturas para portas de inspeção e emergência da caixa e portinholas de inspeção;
c) aberturas para saída de gases e fumaças em caso de incêndio;
e) aberturas permanentes entre a caixa e as casas de máquinas e de polias.
3) Onde não se exige que a caixa contribua na proteção do edifício contra a propagação do fogo, pode- se admitir:
b) utilizar sobre os lados dos acessos proteções de tela ou chapa perfurada acima de 2,5 m do nível do piso de acesso (estas proteções não são exigidas se a porta da cabina está travada mecanicamente (5.4.4)).
ABNT NBR NM 207:1999 5.3
Paredes, piso e teto da caixa
ABNT NBR NM 207:1999 5.2.3
A caixa deve ser convenientemente ventilada e não deve ser utilizada para ventilação de locais alheios ao serviço dos elevadores.
Devem ser previstas aberturas de ventilação, na parte superior da caixa, com área total de no mínimo 1% da seção transversal da caixa. Esta ventilação poderá ser feita diretamente do exterior ou da casa de máquinas ou casa de polias.