Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios. Philips LightMaster maximiza o conforto e minimiza o consumo de energia com KNX. - PDF
Download "Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios. Philips LightMaster maximiza o conforto e minimiza o consumo de energia com KNX."
Francisca Ferretti Bennert
1 Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios Philips LightMaster maximiza o conforto e minimiza o consumo de energia com KNX.
2 APRESENTAMOS A GAMA PHILIPS LIGHTMASTER Adicionar a experiência às soluções padrão da indústria Philips é sinónimo de criação de soluções de controlo de iluminação sofisticadas, fáceis de utilizar e eficientes em termos energéticos para uma grande variedade de sectores da indústria. A experiência da Philips em fontes de luz e controlos acrescenta agora os conhecimentos reconhecidos no campo da iluminação ao mundo aberto do KNX e DALI, para providenciar a máxima poupança energética, conforto e flexibilidade. 2 Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios
3 Como líder em inovação na indústria há mais de 25 anos, os sistemas de controlo da Philips são a solução de eleição para uma vasta gama de aplicações de controlo de gestão de energia e iluminação arquitectónica. A gama Philips LightMaster apresenta agora soluções adicionais ao mundo KNX, nomeadamente: soluções de actuadores de regulação que permitem ao utilizador decidir com qual emissão do protocolo de iluminação pretende trabalhar, incluindo as opções DALI Addressed, DALI Broadcast, DSI e 1-10 V uma verdadeira solução de cablagem estruturada aliada aos benefícios de uma instalação e preparação para funcionamento mais rápidas e redução dos custos os benefícios da possibilidade de adicionar sensores e interfaces de utilizador por contacto seco à linha DALI, reduzindo os custos de instalação associados à cablagem de campo estética de baixo perfil baixo da gama de sensores, reduzindo a desorganização no tecto sem comprometer o desempenho. O sistema de controlos baseado na aplicação em escritórios Philips LightMaster é completamente escalável e adaptável a instalações de pequena e grande dimensão. A tecnologia convergente produz um controlo notável das aplicações A gama Philips LightMaster inclui ambos os protocolos de comunicação aberta KNX e DALI e, ao adicionar os controlos comprovados e experiência em iluminação, foi possível obter um melhor resultado para todas as partes nos segmentos de escritório, hotelaria e revenda em relação às soluções disponíveis actualmente no mercado. Está disponível uma flexibilidade adicional através de soluções de calhas DIN e cablagem estruturada. O LightMaster utiliza os mais recentes desenvolvimentos na abordagem DALI MultiMaster na qual estão disponíveis interfaces de utilizador bem como balastros de iluminação no bus DALI, sendo que, a partir de agora, o mundo KNX passa a usufruir destes benefícios adicionais em termos de design e instalação KNX consiste num padrão mundial para aplicações no controlo doméstico e de edifícios, variando entre o controlo de iluminação, persianas e obturadores para sistemas completos de gestão de edifícios incluindo AVAC. O ETS (Engineering Tool Software) consiste numa ferramenta de configuração independente do fabricante para desenhar e configurar instalações de controlo inteligente para uso doméstico e em edifícios com o sistema KNX. O DALI (Digital Addressable Lighting Interface) consiste num padrão técnico aplicável aos sistemas baseados em rede que controla a iluminação nos edifícios. Foi estabelecido como sucessor dos sistemas de controlo de iluminação 0-10 V e como um padrão de comunicação aberta como alternativa ao Digital Signal Interface (DSI). O padrão DALI que é especificado no âmbito da norma IEC relativamente a balastros de lâmpadas fluorescentes, engloba o protocolo de comunicações e interface eléctrica para redes de controlo de iluminação. Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios 3
4 Por que razão se deve investir na iluminação? Para o segmento de Escritório em particular, a iluminação é vista como um campo acessível para economizar em termos de redução dos custos operacionais, poupança de energia e diminuição da pegada de carbono, para além de contribuir significativamente para a Certificação Green Building. Assim, quer se trate de um especificador, um construtor, um integrador de sistemas, um gestor de instalações ou um inquilino ou proprietário de um edifício, irá encontrar diversas oportunidades de melhoramento da produtividade e retorno do investimento tangíveis durante o processo de actualização da sua instalação existente ou de concepção de controlos no seu próximo projecto. Consumo de energia em escritórios Aquecimento de água 10% Equipamento de escritório/tecnologia de informação 15% Iluminação 35% A instalação de iluminação com eficiência energética (como LED) nos novos edifícios não é suficiente. As fontes de luz novas e existentes, quando combinadas com uma ópticas melhoradas nas luminárias, proporcionam uma eficiência muito superior. Mas a inclusão de controlos assegura a eficácia da instalação. 80% da iluminação em edifícios é composta por uma tecnologia antiga e a inclusão de controlos pode proporcionar uma poupança imediata e eficiências operacionais que irão melhorar a experiência do utilizador e rentabilizar mais o negócio. Apenas 1% dos edifícios utilizam controlos de iluminação como, por exemplo, controlos básicos de presença e da luz do dia. Os controlos de iluminação irão melhorar a rentabilidade, bem como o bem-estar e o desempenho na sua organização Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração 40% A iluminação pode melhorar o bem-estar e o desempenho Actualmente, a força de trabalho depara-se com alterações nunca antes vistas e, como tal, o desafio para a entidade patronal consiste em conceber ambientes de trabalho que consigam fazer face às necessidades dos trabalhadores do século XXI e garantir os níveis máximos em relação ao bem-estar e desempenho. Um escritório moderno precisa de mais do que apenas um bom projecto de iluminação para satisfazer estas necessidades. Os especificadores e desenhadores têm de ter, igualmente, em consideração os aspectos em termos de desempenho e produtividade do ser humano. Além disso, deixou de ser socialmente aceite ou comercialmente astucioso queimar toda a iluminação durante o dia e durante metade da noite, embora se deve continuar a assegurar o sentimento de segurança e bem-estar pessoal. 4 Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios
5 Principais vantagens dos controlos para escritório Poupança de Energia A luz certa à hora e lugares certos Vantagens Utilização da luz solar Iluminação apenas onde e quando necessária Nível de luz correcto Consumo flexível de energia Características Reg. luz do dia Controlo de ocupação Programação inteligente Ajuste para tarefas Reg. luz do dia Redução do consumo Flexibilidade Tudo a postos para o presente e para o futuro Vantagens Custo reduzido da flexibilidade Monitorizar o estado do sistema Uma interface de utilizador Medir e controlar Características Gerir as alterações de disposição através do software Monitorizar as (quase) falhas Controlar todos os elementos ambientais a partir de uma interface Perspectiva total do funcionamento, consumo e gestão de energia Conforto Criar o ambiente perfeito para as diferentes tarefas e cenas Vantagens Luz ideal de acordo com a tarefa/cena Controlo por parte do utilizador Conforto e segurança Características Controlo pessoal Controlo dinâmico (da cor) Controlo pessoal Ligação aos corredores Iluminação de fundo em espaços abertos Integração com as persianas Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios 5
6 Aumento do controlo da flexibilidade completamente escalável A gama Philips LightMaster não só maximiza a eficiência energética e o conforto com a detecção de ocupação tradicional e estratégias de aproveitamento da luz do dia, como também introduz toda uma variedade de novas estratégias para aumentar a flexibilidade, conforto do utilizador e segurança. Controlo de sensor nas instalações sanitárias M F ESCRIT Soluções de iluminação completas A Philips especializou-se no fornecimento de sistemas de controlo de iluminação inteligentes e completos, em vez de se concentrar apenas nos produtos. Sabemos que o elo essencial entre as fontes de luz e um ambiente completamente integrado prende-se com a capacidade de controlo. A infra-estrutura de controlo LightMaster suporta o ambiente completamente integrado que é abrangido pelos padrões da indústria KNX e DALI. Quando aliada à vasta selecção de luminárias de eficiência energética da Philips Lighting, a gama de controlos LightMaster permitirá aos utilizadores criar não só uma solução eficiente em termos energéticos, como também eficaz com uma capacidade distinta para transformar o ambiente de escritório. Aproveitamento da luz diurna Controlo de iluminação local soluções de controlo AsPhilips LightMaster são infinitamente escaláveis e irão adaptar-se a qualquer aplicação comercial 6 Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios Controlo de cenas de vários grupos de iluminação SALA DE REUNIÕ
7 Planta típica Aproveitamento da luz diurna e detecção de movimento TÓRIO 1 ESCRITÓRIO 2 Controlo de persianas através do integrador ESCRITÓRIO 3 Este diagrama ilustra como um piso de escritórios com controlos pode alcançar a eficiência e eficácia. ESCRITÓRIO 4 Luzes fluorescentes Iluminação descendente Luzes pendentes RECEPÇÃO Integração no sistema de segurança através do integrador ESCRITÓRIO EM OPEN SPACE CORRE- SALA DE REUNIÕES INFORMAL ESCRITÓRIO 5 ESCRITÓRIO EM OPEN SPACE ÕES 1 Controlo lógico da iluminação dos corredores SALA DE EXPOSIÇÃO ESCRITÓRIO 6 CORREDOR SALA DE REUNIÕES 2 ESCRITÓRIO DO CEO Controlo do ecrã do projectador através do integrador Gestão de energia e relatórios através do integrador Integração AV através do integrador Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios 7
8 Solução Philips LightMaster A gama Philips LightMaster foi desenvolvida para assegurar uma integração fácil no ambiente de escritório moderno dos nossos dias, para instalações adaptadas ou novas, maximizando a eficácia de KNX e DALI. 8 Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios
9 A gama Philips LightMaster apresenta agora soluções adicionais ao mundo KNX, nomeadamente: soluções de actuadores de regulação que permitem ao utilizador decidir com qual emissão do protocolo de iluminação pretende trabalhar, incluindo as opções DALI Addressed, DALI Broadcast, DSI e 1-10 V uma verdadeira solução de cablagem estruturada aliada aos benefícios de uma instalação e preparação para funcionamento mais rápidas e redução dos custos os benefícios da possibilidade de adicionar sensores e interfaces de utilizador por contacto seco à linha DALI, reduzindo os custos de instalação associados à cablagem de campo estética de baixo perfil baixo da gama de sensores, reduzindo a desorganização no tecto sem comprometer o desempenho. O sistema de controlos baseado na aplicação em escritórios Philips LightMaster é completamente escalável e adaptável a instalações de pequena e grande dimensão. Iluminação (LED) eficiente Controlos do Utilizador Sensores de luz interior e de ocupação As interfaces de utilizador surgem nas mais variadas combinações. A disponibilidade de uma interface de contacto seco garante que cada aplicação adequa-se na perfeição. Actuadores de carga Integração com outros sistemas Os actuadores de carga são concebidos para alterar e regular todos os tipos de fontes de luz, incluindo fluorescente, incandescente e LED. Estão disponíveis em vários formatos para se adaptarem a qualquer aplicação. Como por exemplo, soluções de calhas DIN e cablagem estruturada. O KNX é um protocolo de sistema aberto pelo que a gama Philips LightMaster pode funcionar com qualquer outro produto com certificação KNX. Sistemas de outros fornecedores Os dispositivos de rede permitem que o sistema interaja com equipamento de outros fornecedores, como AVAC, segurança e persianas para controlar muito mais para além da iluminação. Cabo de alimentação de rede KNX DALI Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios 9
10 Controlo abrangente do escritório utilizando a gama Philips Lightmaster A gama Philips LightMaster foi desenvolvida para assegurar uma integração fácil no ambiente de escritório moderno dos nossos dias, para instalações adaptadas ou novas, maximizando a eficácia de KNX e DALI. Isto permite uma maior flexibilidade de forma a que as instalações possam beneficiar do melhor de ambos os sistemas. Interfaces de Utilizador Painéis de Botões Um painel de controlo local permite aos ocupantes ajustar o sistema de controlo de iluminação para o adaptar aos seus requisitos. Desta forma, os utilizadores podem iniciar e interagir intuitivamente com as diversas funções necessárias do sistema de controlo. Os painéis Philips LightMaster permitem obter todo o poder do sistema de controlo através de um único botão. Basta premir um botão parar mudar instantaneamente o aspecto de todo o ambiente. Sensores Ao oferecer a capacidade de interagir passivamente com os espaços do projecto, a gama de sensores Philips LightMaster acomoda as funcionalidades de detecção de movimento e detecção do nível de luz numa unidade, tornando-se numa solução compacta e estética. Todas as funcionalidades podem ser controladas em simultâneo, permitindo cenários de automatização como ligar as luzes depois de detectar movimento e depois regular o nível de iluminação assim que a luz solar disponível tenha sido medida, proporcionando poupanças de energia adicionais. Através da combinação de cada uma destas funções num dispositivo, é possível reduzir a necessidade de vários tipos diferentes de sensores, desocupando oespaço no tecto. Actuadores de Carga Como coração do sistema de automatização, a gama de actuadores de carga Philips LightMaster controla directamente todos os grupos de iluminação diferentes no âmbito de um projecto e permite que o sistema seja compatível com qualquer tipo de lâmpada e protocolo de controlo de iluminação. Os actuadores de carga Philips LightMaster são a escolha ideal para combinar requisitos de controlo de iluminação repletos de funcionalidades com uma qualidade de construção superior para garantir um funcionamento contínuo sem problemas. A combinação de dispositivos actuadores de carga pode ser seleccionada para funcionar perfeitamente em conjunto com base nos objectivos comuns do desenho do projecto. Cada dispositivo pode armazenar mais de cem cenas predefinidas, permitindo aplicar uma lógica de comutação complexa a partir de simples mensagens de rede. Dado que as cenas predefinidas necessárias são armazenadas em cada dispositivo, o processo de preparação para funcionamento e as mensagens de rede são simplificadas. A gama de actuadores suporta ainda uma variedade de combinações de circuitos de saída, adaptando-se a qualquer requisito do projecto. Actuadores de Relé Enquanto uma das formas mais populares de controlo de iluminação, os actuadores de relé podem garantir o máximo impacto em termos de gestão de energia e de controlo de iluminação. Disponíveis na configuração de calhas DIN, as unidades são adequadas para instalação no local do quadro de distribuição. Actuadores de Reguladores A gama Philips LightMaster de Actuadores de Reguladores de Protocolo Aberto é compatível com a transmissão de todos os protocolos de balastros padrão da indústria (DALI Addressable, DALI Broadcast, DSI e 1-10 V). Estão disponíveis em ambas as configurações de calhas DIN e cablagem estruturada para permitir uma instalação flexível. Dispositivos de Rede Interfaces de Contacto Seco (DCIs) As DCIs Philips LightMaster são concebidas para permitir a interface entre interruptores mecânicos e relés e a rede KNX. O funcionamento de cada entrada é programável e o tamanho reduzido do produto combinado com a apresentação das entradas torna-o perfeito para instalação atrás de grelhas de comutação com vários interruptores. Para além de serem utilizadas como simples interfaces de contacto seco, estas DCIs possuem um modo detector de movimento que transforma um detector de movimento de outro fabricante num sensor KNX totalmente funcional. Acoplador de Linha O acoplador de linha Philips LightMaster pode ser utilizado para ligar uma linha a uma linha secundária para aumentar a rede ou pode ser utilizado para ligar uma linha a uma linha principal (ou estrutura principal). Desta forma, proporciona um isolamento eléctrico e filtragem de mensagens (telegramas). Fonte de Alimentação de Rede A fonte de alimentação Philips LightMaster KNX fornece energia aos componentes de bus instalados, assegurando comunicações de bus robustas e fiáveis. 10 Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios
11 O selector de produtos de comunicação aberta Philips LightMaster Gama de Interruptores LightMaster PIPE-KNX-2P, PIPE-KNX-4P O design contemporâneo e o funcionamento inteligente são apenas dois dos factores integrados na gama do painel de interruptores LightMaster P1PE-KNX-2P & 4P. Com um componente de módulo de base muito flexível, tanto os especificadores como os instaladores obtêm uma maior funcionalidade para controlar funções complexas em todos os tipos de edifícios comerciais. É possível a comutação directa, bem como combinações multifunção incluindo a regulação, o controlo de persianas e de cena. Todos estes factores contribuem para fornecer o máximo conforto aos utilizadores, bem como possibilidades de gestão de energia mínima para operadores e proprietários de edifícios. Disponíveis em opções de duas e quatro posições com oportunidades de gravação ao nível do projecto. Sensores Multifunção LightMaster PLOS-CM-KNX, PLOS-CM-DALI Os sensores PLOS-CM-KNX e PLOS-CM-DALI são sensores 360º encastrados de baixo perfil de montagem embutida no tecto que combinam a detecção de movimento PIR e a detecção do nível de luz ambiente PE num único dispositivo. Em aplicações como edifícios de escritórios, estes sensores universais podem ser utilizados para detectar movimento e ligar as luzes ou activar uma cena de iluminação predefinida. Quando os espaços não estão ocupados, as luzes podem ser automaticamente reguladas ou desligadas para poupar energia. Estas unidades incorporam também um bisel de encaixe segmentado em redor do elemento de detecção de movimento. Isto permite que uma parte do campo de detecção seja prontamente mascarado para impedir perturbações na detecção resultantes de portas ou corredores adjacentes. Em situações em que é fundamental manter um controlo de iluminação preciso para espaços de trabalho individuais, como estações de trabalho em escritórios, os sensores facilitam a manutenção da iluminância e aproveitamento da luz do dia. O PLOS-CM-KNX é alimentado directamente pela rede KNX. O PLOS-CM-DALI é alimentado directamente pela rede DALI executada entre os equipamentos de luz DALI, eliminando, deste modo, a necessidade de cablagem de campo de rede adicional. Interfaces de Contacto Seco PPMI4-DALI, PPMI4-KNX Cada dispositivo consiste numa interface de contacto seco de quatro entradas concebida para permitir a interface directa entre interruptores mecânicos e electrónicos e as redes KNX ou DALI MultiMaster. Estes dispositivos podem ser utilizados como simples interface de contacto seco para integração de nível reduzido em sistemas de terceiros como segurança e ar condicionado, para que a iluminação possa ser coordenada em conjunto com outros serviços de um projecto. O funcionamento de cada entrada é programável e o tamanho reduzido do produto torna-o perfeito para instalação numa caixa de parede. O PPMI4-KNX é alimentado directamente pela rede KNX. O PMI4-DALI é alimentado directamente pela rede DALI MultiMaster executada entre os equipamentos de luz DALI, eliminando, deste modo, a necessidade de cablagem de campo de rede adicional. Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios 11
12 Actuadores de carga, interfaces de utilizador e dispositivos de rede que se integram na perfeição para oferecer vantagens em termos de conforto e energia a qualquer escritório Acoplador de Linha LightMaster PLC-KNX O Philips PLC-KNX foi concebido para o isolamento óptico económico de redes KNX. As duas portas KNX opto-isoladas permitem ao PLC-KNX implementar uma topologia de linha e de linha principal, com cada linha electricamente isolada das outras, de modo a ser possível conter uma falha numa secção da rede. É um dispositivo passivo que não requer programação. Fonte de Alimentação de Rede LightMaster PPS640-KNX A PPS640-KNX é uma fonte de alimentação regulada com uma bobina de interrupção Bus integrada, concebida para fornecer alimentação CC de rede à rede KNX. O design de comutação permite utilizar o dispositivo com uma vasta gama de tensões de alimentação sem necessidade de definição de selector manual. A PPS640-KNX está alojada num compartimento de montagem em calha DIN de 6 unidades com perfil de disjuntor. Isto permite instalar o dispositivo em todos os tipos de compartimentos de equipamento eléctrico, incluindo aqueles com aberturas na tampa especificamente destinados a disjuntores. Actuadores de Relé LightMaster PDRC416FR-KNX, PDRC816FR-KNX, PDRC1216FR-KNX Estes actuadores de relé foram concebidos para controlar qualquer tipo de carga comutada e estão disponíveis em configuração de 4, 8 e 12 pólos. O circuito de potência tem design de passagem e é electricamente equivalente a um contactor de 4, 8 ou 12 pólos, com a vantagem adicional de cada pólo poder ser controlado separadamente através da rede KNX. Os actuadores de relé podem ser montados em calha DIN e foram concebidos para serem instalados num quadro de distribuição junto aos disjuntores que fornece alimentação aos circuitos a controlar. Cada canal está equipado com um interruptor de sobreposição que pode ser acedido a partir do painel frontal. A gama de actuadores de relé LightMaster, em geral, não requer uma fonte de alimentação adicional, a menos que seja necessária a comutação sincronizada de vários canais. 12 Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios
13 Actuador de Regulador com Cablagem Estruturada LightMaster PLPC905GL-3-KNX, PLPC905GL-3-HD-KNX, PLPC905GL-4-KNX, PLPC905GL-4-HD-KNX Estes dispositivos são actuadores de reguladores de protocolo padrão concebidos para instalação directa em cavidades no tecto com ligações de alimentação e comunicações através de uma solução de cablagem estruturada. Cada saída de controlo suporta os protocolos DALI Broadcast, DALI Addressed, 1-10 V e DSI. Para facilidade de instalação e manutenção, o dispositivo incorpora conectores de cablagem estruturados, o que permite que a unidade seja prontamente ligada sem utilização de ferramentas. O dispositivo pode ser instantaneamente integrado com um Sistema de Gestão de Edifício (BMS, Building Management System) através da rede de controlo KNX, o que o torna ideal para instalações de escritórios comerciais em que é necessária uma solução de controlo rentável. O design do dispositivo fornece ligação fácil sem utilização de ferramentas e está disponível para sistemas de cablagem de alimentação Wieland de 3 ou 4 pólos e sistemas de cablagem de comunicação de 2 pólos. Está também disponível com relés opcionais de trabalhos pesados (HD, Heavy Duty) para aplicações em que ocorrem correntes de irrupção elevadas. Actuador de Regulador LightMaster PDLPC416FR-KNX Este dispositivo é um actuador de regulador de protocolo padrão concebido para fornecer o controlo económico de luminárias reguláveis. Cada uma das quatro saídas de controlo suporta os protocolos DALI Broadcast, DALI Addressed, 1-10 V e DSI. Os sinais de controlo podem ser programados de forma a funcionar em conjunto com as quatro saídas comutadas internas, que irão isolar automaticamente o circuito de potência quando todos os canais associados estiverem a 0%. Esta funcionalidade é útil para aplicações de poupança de energia, dado que os balastros DALI utilizam uma quantidade de energia significativa quando as lâmpadas são desligadas através de um comando DALI. O dispositivo pode ser montado em calha DIN e foi concebido para ser instalado num quadro de distribuição junto aos disjuntores que fornece alimentação aos circuitos de iluminação controlados. O dispositivo contém uma fonte de alimentação de bus DALI integrada, eliminando a necessidade de fornecer uma fonte de alimentação externa separada, o que reduz os custos de hardware e mão-de-obra para além das complexidades de cablagem do quadro de distribuição. Actuador de Regulador LightMaster DALI MultiMaster PDBC120-DALI-KNX O Actuador DALI MultiMaster foi concebido para um controlo económico de controladores de lâmpadas compatíveis com DALI, fornecendo um universo completo de 64 canais DALI. Proporciona comunicação com a rede KNX e dispositivos DALI MultiMaster como sensores e interfaces de contacto seco. O mapeamento directo de DALI para KNX significa que os limites impostos por DALI, tais como o máximo de 16 grupos, são superados sem problemas, permitindo uma solução de rede totalmente escalável. Este dispositivo pode ser montado em calha DIN e foi concebido para ser instalado num quadro de distribuição que esteja a fornecer alimentação aos circuitos de iluminação controlados. O dispositivo contém uma fonte de alimentação de bus DALI integrada, eliminando a necessidade de fornecer uma fonte de alimentação externa separada, o que reduz os custos de hardware e mão-de-obra para além das complexidades de cablagem do quadro de distribuição. Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios 13
14 Abertura de ideias e da comunicação A gama LightMaster tornou-se na nova referência em termos de maximização do conforto aliada a uma redução do consumo de energia com KNX e DALI. Completamente escalável e robusta As múltiplas linhas de rede KNX podem ser interligadas para criar um sistema de maior dimensão. Uma topologia de linha principal e uma rede de linhas permite uma arquitectura escalável e robusta. Estão disponíveis várias oportunidades de integração diferentes através do padrão KNX, bem como gateways para sistemas de terceiros. Através da integração, o BMS pode desencadear eventos temporizados e verificar o estado actual do sistema. A introdução ao mundo KNX de uma solução de cablagem completamente estruturada oferece enormes vantagens para todas as partes envolvidas na apresentação de projectos, instalação e operações. Os actuadores de carga Philips LightMaster podem ser utilizados em simultâneo na mesma rede KNX para controlar outros tipos de iluminação com opções como, por exemplo: DALI Addressable, DALI Broadcast, DSI e 1-10 V para outros estilos de lâmpadas reguláveis e controlo de persianas e actuadores de relé para qualquer tipo de carga de comutação. Ligações de rede inteligentes Todos os dispositivos de rede da gama Philips LightMaster estão ligados entre si através da abordagem do padrão industrial KNX. Desta forma, todos os dispositivos LightMaster conseguem passar mensagens entre si na rede KNX, bem como para a rede DALI através dos actuadores de carga DALI. Os painéis de interfaces de utilizador, incluindo dispositivos de outros fornecedores, podem ser ligados através das Interfaces de Contacto Seco LightMaster KNX e DALI para alterar directamente as definições do controlo de iluminação actual. A solução DALI MultiMaster reduz os custos de instalação de campo ao disponibilizar sensores e interfaces de utilizador por contacto seco na rede DALI. Todo o controlo a partir de um único painel Caso seja necessário, um utilizador final pode assumir o controlo de todo o sistema a partir de qualquer painel de controlo de iluminação, Este aspecto pode ser útil para desligar toda a iluminação no final do dia. Os sensores irão ajustar automaticamente a iluminação consoante o movimento detectado ou o nível de luz medido. Através de um sensor é possível não só controlar a sua própria área lógica como também passar mensagens para as áreas adjacentes mantendo a iluminação de corredores ou captando a medição do nível de luz para um controlo de múltiplas áreas lógicas. No desenvolvimento da gama LightMaster, a Philips implementou uma variedade de produtos que utilizam não só a rede KNX, mas também a rede de controlo de iluminação DALI para permitir a comunicação entre as interfaces de utilizador como os sensores e os painéis de botões de pressão. Tudo isto não só reduz as complexidades do sistema como também pode diminuir para metade a cablagem utilizada nas ligações de rede. 14 Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios
15 Soluções de controlo com Actuadores de Comutação PDRC416FR-KNX / PDRC816FR-KNX / PDRC1216FR-KNX Cabo de alimentação de rede Bus KNX Painéis de botões de pressão Bus KNX Sensor Multifunção Bus KNX Lâmpada Grupo de iluminação/ Área física PDRC416FR-KNX PDRC816FR-KNX PDRC1216FR-KNX Soluções de controlo de Regulação PDLPC416FR-KNX / PDBC120-DALI-KNX Sinal de controlo da lâmpada V / DSI / DALI Cabo de alimentação de rede Bus KNX Máx 64 lâmpadas Máx 16 grupos de iluminação Máx 64 lâmpadas Máx 16 grupos de iluminação Máx 10 sensores ou entradas de contacto seco Painéis de botões de pressão Bus KNX Sensor Multifunção Bus KNX Lâmpada Grupo de iluminação/ Área física PDLPC416FR-KNX Modo 1-10 V / DSI / DALI Broadcast PDLPC416FR-KNX Modo DALI Addressed PDBC120-DALI-KNX Sensor em rede DALI Entrada de contacto seco em rede DALI Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios 15
16 Soluções de controlo da regulação e cablagem estruturada PLPC905GL-3-KNX, PLPC905GL-3-HD-KNX & PLPC905GL-4-KNX, PLPC905GL-4-HD-KNX Máx 64 lâmpadas Máx 16 grupos de iluminação Máx 64 lâmpadas Máx 16 grupos de iluminação DLPC905-KNX Cablagem estruturada Combinação de potência e sinal de controlo Bus KNX Painéis de botões de pressão Bus KNX Sensor Multifunção Bus KNX Lâmpada Grupo de iluminação/ Área física Introdução de soluções de cablagem estruturada LightMaster no KNX 16 Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios
17 Estrutura Bus KNX Sensor multifunção PLOS-CM-DALI Contacto seco PPM14-DALI Fonte de alimentação de rede PPS640-KNX DALI MultiMaster PDBC120-DALI-KNX Actuador de regulador PLPC905-KNX Actuador de regulador PLPC905-KNX Actuador de regulador PLPC905-KNX Acoplador de linha PLC-KNX Painel ou Sensor P1PE-KNX-4P e PLOS-CM-KNX Painel ou Sensor P1PE-KNX-4P e PLOS-CM-KNX Contacto seco PPM14-KNX Piso do escritório Fonte de alimentação de rede PPS640-KNX Actuador de relé PDRC1216FR-KNX Actuador de relé PDRC1216FR-KNX Actuador de regulador PDLPC416FR-KNX Acoplador de linha PLC-KNX Painel ou Sensor P1PE-KNX-4P e PLOS-CM-KNX Painel ou Sensor P1PE-KNX-4P e PLOS-CM-KNX Contacto seco PPM14-KNX Piso do escritório Fonte de alimentação de rede PPS640-KNX Actuador de relé PDRC1216FR-KNX Actuador de relé PDRC1216FR-KNX Actuador de relé PDRC416FR-KNX Acoplador de linha PLC-KNX Painel ou Sensor P1PE-KNX-4P e PLOS-CM-KNX Painel ou Sensor P1PE-KNX-4P e PLOS-CM-KNX Contacto seco PPM14-KNX Nível do parque de estacionamento/nível de serviços Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios 17
18 Gama Philips LightMaster Descrição das Funcionalidades Poupança Energética, Flexibilidade e Conforto Funcionalidade de Controlo de Ocupação Temporizador de Atraso Padrão de Sobreposição Nível de Iluminação de Fundo para Espaços Abertos Manutenção dos Corredores Manutenção em Cascata dos Corredores Funcionalidade de Controlo Pessoal Controlo Manual da Luz Painéis/ Comutadores Descrição Quando não é detectado qualquer movimento, esta funcionalidade regula as luzes para um nível de iluminação de fundo por um período de tempo definido para avisar que as luzes serão em breve desligadas e, em seguida, desliga todas as luzes depois de decorrido um determinado tempo limite. Irá activar ou manter os níveis de luz pretendidos em múltiplas áreas adjacentes às quais foi detectada ocupação. Esta funcionalidade oferece flexibilidade de configuração do comportamento da iluminação em corredores, grandes áreas de escritórios em espaços abertos e zonas públicas onde as áreas se podem sobrepor. Além disso, esta funcionalidade contribui também para criar uma sensação de segurança e bem-estar dos ocupantes depois do horário de expediente. Também conhecida como função de standby em áreas adjacentes, esta funcionalidade é utilizada em áreas de maior dimensão equipadas com múltiplos sensores (por exemplo, nos escritórios modernos em espaços abertos). Permite activar ou manter um nível de iluminação de fundo num escritório em espaço aberto, enquanto pelo menos um dos postos de trabalho ainda estiver ocupado. Quando o último posto de trabalho ficar desocupado, as luzes no espaço aberto desligam-se (com um atraso). Adicionalmente, esta funcionalidade permite activar a regulação da área para providenciar um equilíbrio entre o conforto dos ocupantes e a poupança de energia. Um exemplo disto é a iluminação completa das áreas ocupadas aliada a uma regulação da luz para um nível de standby nas áreas adjacentes desocupadas. Liga áreas como escritórios, salas de reuniões ou salas de aula a um corredor (percurso de saída). Assegura que a iluminação do corredor está ligada se uma das áreas ainda estiver a ser utilizada. Para além disso, permite regular as luzes no corredor quando não estiver ocupado e ainda existirem pessoas nas divisões vizinhas, oferecendo um equilíbrio perfeito entre segurança e poupança de energia. A iluminação do percurso de saída pode ser nivelada em cascata para criar múltiplas dependências. Esta funcionalidade irá permitir aos escritórios em célula manter os corredores iluminados, aos corredores manterem os elevadores/átrios iluminados e aos elevadores/átrios manterem a área da recepção iluminada, etc. Descrição Em diversas situações, os ocupantes dos edifícios podem optar por não depender da função automática de aproveitamento da luz do dia, uma vez que a luz natural disponível ou níveis de iluminação presentes serão suficientes. Um controlo manual do nível de luz permite ao ocupante mudar ou ajustar o nível de iluminação de acordo com a sua preferência pessoal e regressar ao controlo automático quando assim o pretender. A forma óbvia de proporcionar um controlo do pessoal ou local é através do fornecimento de painéis de comutação no ponto de entrada para áreas ou zonas. Permitir que o ocupante decida se pretende ligar ou não as luzes quando entra na área é uma simples prática de gestão de energia. Se as luzes forem ligadas, o sistema irá mesmo assim desligá-las depois do ocupante sair, após um limite de tempo pré-determinado. Poupança de Energia Flexibilidade Conforto 18 Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios
19 Funcionalidade de Controlo do Nível de Luz Comutação Regulação Ajuste para Tarefas e Definição de Cenas Iluminância Mantida Segundo o Aproveitamento da Luz Diurna Desfasamento da Fila de Corredores Funcionalidade de Programação de Controlo Temporizado Controlo Temporizado/ Programação Funcionalidade de Controlo Especializada Redução do Consumo Ligação de Emergência Descrição Capacidade para ligar e desligar as luzes a partir de uma escolha flexível de dispositivos ligados em rede. Capacidade para regular as luzes a partir de uma escolha flexível de dispositivos ligados em rede. Tal pode ser possível através de um protocolo (ou sinal) para um controlador de lâmpadas (DALI Addressable, DALI Broadcast, DSI ou 1-10 V). Além disso, também é possível através de um controlo de potência ou reguladores de controlo de fase. Um dos métodos mais eficientes de poupar energia consiste em fornecer apenas o nível de luz que é necessário para a tarefa que está a ser desempenhada. Tal é possível através da activação de uma cena para uma tarefa em particular, melhorando significativamente o conforto pessoal do ocupante. Entre alguns exemplos incluem-se cenas activadas numa sala de reuniões para situações de apresentação, reunião ou debate. Através da utilização da detecção do nível de luz, esta funcionalidade ajusta o nível de iluminação artificial necessário num determinado momento, em particular em áreas com níveis elevados de luz natural, ou seja, adjacentes a uma janela. As zonas adjacentes a janelas recebem mais luz do dia do que as que estão próximas da parte central do edifício, incluindo os corredores de escritórios no formato open space. Esta funcionalidade permite que as luminárias nas áreas das janelas e centrais sejam definidas de forma proporcional. As luminárias nas áreas das janelas são reguladas para um nível inferior em relação às luminárias nos corredores ou áreas centrais. A área intermédia é regulada de acordo com uma percentagem predefinida que tem a conta ambos os níveis das áreas das janelas e centrais. Esta função é identificada como desfasamento da fila de corredores. Descrição Muitas das funções de iluminação dependem da altura do dia, por exemplo, o nível de luz necessário para a limpeza do escritório ou durante uma ronda é, consideravelmente, inferior ao que é necessário durante as horas de funcionamento normal. A programação permite que as luzes sejam ligadas, desligadas, reguladas ou que apresentem um comportamento diferente de acordo com um horário específico. Este horário pode ser ajustado para os fins-de-semana, feriados ou outros períodos de encerramento. São necessários temporizadores KNX que, por sua vez, são comercializados por vários fornecedores de terceiros. Descrição Esta função permite que algumas ou todas as luminárias sejam reguladas ou desligadas quando o consumo de energia do edifício ultrapassa limites predefinidos. Este limite máximo pode ser definido de forma fixa ou dinâmica, possivelmente pelo fornecedor de energia. Quando configurada correctamente, a segurança, protecção pessoal e conforto são mantidos de acordo com os níveis mais elevados possíveis. Esta função é implementada através de uma interface de contacto seco integrada por intermédio da rede KNX. Permite ligar vários sistemas, por exemplo, de incêndio e segurança, ao sistema de iluminação para assegurar que as luzes estão acesas durante situações de emergência. Esta função é implementada através de uma interface de contacto seco integrada por intermédio da rede KNX. Poupança de Energia Flexibilidade Conforto Soluções de Controlos de Iluminação para escritórios 19
20 Copyright 2012 Controlos, Sistemas e Serviços, Philips Lighting, fabricado por WMGD Pty Ltd (ABN ). Todos os direitos reservados. Não é permitido reproduzir sem autorização. LightMaster e logótipos associadas são marcas comerciais registadas da WMGD Pty Ltd. O logótipo KNX é uma marca comercial registada da Associação KNX. As marcas comerciais DALI são registadas em nome de ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik-und Elektronikindustrie e.v; Stresemannallee 19; D Frankfurt am Main. Encontra-se registada a designação DALI e o logótipo DALI Todos os direitos reservados. A reprodução integral ou parcial é proibida sem autorização prévia, por escrito, do detentor dos direitos de autor. As informações apresentadas neste documento não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, considerando-se precisas e fiáveis e podendo ser alteradas sem aviso. O editor não aceitará qualquer responsabilidade pela sua utilização. A publicação destas informações não representa nem implica qualquer licença mediante patente ou quaisquer outros direitos de propriedade industriais ou intelectuais. Número de encomenda do documento: KNX AZZAUS-2K Dados sujeitos a alteração.