Peças E Acessórios Do Gerador Automação Da Estação De Energia Do Controlador
InícioGeradoresPeças e acessórios do geradorAutomação da Estação de Energia do Controlador do Genset da Falha da Rede Smartgen Rede Elétrica Hgm7120n da
Automação da Estação de Energia do Controlador do Genset da Falha da Rede Smartgen Rede Elétrica Hgm7120n da
1GeradoresPeças e acessórios do gerador
R$1.512,50 R$1.179,75
SKU: A30058E
R$148,22 R$127,47
Acesse já e Confira Peças e acessórios do gerador Aproveite as Ofertas para Automação da Estação de Energia do Controlador do Genset da Falha da Rede Smartgen Rede Elétrica Hgm7120n da
1. Renovação da Casa - Modelo Número : Hgm7120n
Smartgen hgm7120n automação da estação de energia do controlador do genset da falha da rede elétrica
HOs controladores da automatização da estação de energia da série gm7110n/hgm7120n integram a digitalização, a intelligentização e a tecnologia de rede que são usados para a automatização do genset e o sistema de controle do monitor da única unidade diesel para alcançar o começo remoto/parada, medida de dados, proteção de alarme e funções etc. Ele se encaixa com display lcd, interface de línguas opcionais (chinês, inglês e etc.), e é confiável e fácil de usar.
Os controladores da automatização da estação de energia da série hgm7110n/hgm7120n adotam a tecnologia do micro-processador de 32 bits com parâmetros da precisão que medem, ajuste do valor fixo, ajuste do tempo e ajuste do valor ajustado e etc. quase os parâmetros podem ser configurados do painel frontal do controlador, e todos os parâmetros podem ser ajustados através do software do computador através da porta usb/rs485 e monitorados através do software do computador através de rs485. Pode ser amplamente utilizado em todos os tipos de sistema de automação de controle genset com estrutura compacta, conexões simples e alta confiabilidade.
Hgm7110n: asm (módulo de início automático), ele controla o gerador para iniciar/parar por sinal remoto;
Hgm7120n: amf (falha da rede elétrica automática), atualizações baseadas em hgm7110n, especialmente terno para o sistema automático composto pelo gerador e pela rede elétrica.
Principais características da seguinte forma:
O microcomputador do braço de 32 bits foi usado com um nível mais elevado de integração e estabilidade da ferragem.
132x64 lcd com luz de fundo e interface de idioma selecionável (chinês, inglês e outras línguas) que pode ser escolhido no local. É conveniente para o pessoal de depuração comissionamento.
Material acrílico de tela dura foi usado para proteger a tela com grandes funções de resistência ao desgaste e resistência a riscos.
Painel de silicone e botões de pressão podem ser usados em ambiente de temperatura extrema.
A relação de comunicação rs485 permite three três funções remotas. (controle remoto, medição remota e comunicação remota) de acordo com o protocolo modbus.
Apropriado para 3-fio de 4 fases, 3-fio da fase, fio da fase monofásica 2, e sistemas de 3 fios de 2 fases com tensão 120/240 v e frequência 50/60 hz;
Recolhe e mostra tensão de 3 fases, corrente, parâmetro de energia e frequência de gerador ou rede elétrica.
Tensão de linha (uab, ubc e uca) tensão de linha (uab, ubc e uca)
Tensão de fase (ua, ub e uc) tensão de fase (ua, ub e uc)
Freqüência Hz Freqüência Hz
Seqüência de fase da seqüência de Fase
Ia atual, ib, ic a (unidade)
Cada fase e potência ativa total p kw (unidade)
Potência reativa q kvar (unidade)
Potência aparente s kva (unidade)
Fator de potência PF
Acumule a potência total do gerador com kwh (unidade)
Percentagem de saída com carga %
Para alimentação, controlador tem sobre e sob tensão, sobre e sob frequência, perda de fase, e funções de detecção de rotação de fase; para gerador, controlador tem sobre e sob tensão, sobre e sob frequência, sobre a corrente e sobre a potência, energia reversa, perda de fase, funções de detecção de rotação de fase.
Precisão coletar parâmetros sobre o motor.
Temp. (Wt) °c/°f ambos ser exibido
Pressão de óleo (op) kpa/psi/barra todos ser exibido
Nível de combustível (fl) % (unidade)
Velocidade (rpm) r/min (rpm)
Tensão da bateria v (unidade)
Tensão do carregador v (unidade)
A acumulação total de execução máxima de 65535 horas pode ser registrada.
Os tempos de início acumulam o máximo 65535 vezes podem ser gravados
Proteção: início automático/parada do gen-conjunto diesel, ats (interruptor de transferência automática) controle com indicação de falha perfeita e função de proteção.
Com ets (energizar para parar), controle ocioso, controle de pré-calor e funções de controle de velocidade de elevação/gota, que são todas as saídas de relé.
Ajuste do parâmetro: os parâmetros podem ser modificados e armazenados na memória flash interna e não podem ser perdidos mesmo em caso de falta de energia; a maioria deles pode ser ajustada usando o painel frontal do controlador e também pode ser modificada usando o pc através da porta rs485/ethernet.
Várias temperaturas, pressão, curvas do sensor de pressão de óleo podem ser usadas e auto-definidas diretamente.
As condições múltiplas da desconexão da manivela (velocidade, pressão do óleo, frequência do gerador) são opcionais.
Extensamente escala da fonte de alimentação dc (8 35 35) v, apropriado ao ambiente de tensão de partida diferente da bateria.
Registro de eventos, relógio em tempo real, gerador de início e parada programado (pode ser definido como genset início uma vez por dia/semana/mês se com carga ou não). Dois grupos geradores de função de início do ciclo.
Um minuto antes do desligamento da falha do genset, o controlador pode gravar dados até 5 partes incluem tensão da rede elétrica, frequência da rede elétrica, tensão do gerador, frequência do gerador, temperatura atual, pressão do óleo, nível de combustível, velocidade e etc.
É usado para a unidade de bombeamento, além disso, pode indicar o instrumento também (somente indica e alarme, relé sem ação).
Função de manutenção, tempo de manutenção devido pode ser definido pelo usuário (apenas aviso/desligamento de viagem/desligamento de alarme).
Ciclo iniciar dois gêneros via rs485 (tempo de execução da unidade principal e da unidade de espera pode ser definido pelo usuário)
Nível impermeável ip65 da segurança devido ao selo de borracha instalado entre o cerco do controlador e a folha do painel.
O controlador usa grampos de fixação de metal.
Design modular, terminais de conexão pluggable e forma de instalação embutida, e estrutura compacta com fácil montagem.
Exibição Lcd (132*64)
Painel de operação Borracha de silicone
Língua Chinês & inglês & outros
Saída de relé 8
A Entrada analógica 5
Sistema de CORRENTE ALTERNADA 1P2W/2P3W/3P3W/3P4W
Tensão do alternador (15 360) v (ph-n)
Alternador Freqüência 50/60Hz
Kw/amp detectando & expositor ?
Interface do monitor RS485/USB/interface Ethernet
Interface programável Relação rs485/usb/ethernet
RTC & Log de Eventos ?
Programado Iniciar Genset ?
ULP ?
DC fonte de Alimentação Dc (8 35 35) v
Dimensões da caixa (milímetro) 209*166*45
Recorte do painel (milímetro) 186*141
Temperatura de operação. (-25 ~ + 70) ?
2. do Controlador do Genset da Falha da Rede Elétrica - Origem : cn ##origem##
3. High Quality Renovação da Casa - Marca : Graigar
5. do Controlador do Genset da Falha da Rede Elétrica - Modelo Número : Hgm7120n
7. Renovação da Casa - Marca : Graigar
8. do Controlador do Genset da Falha da Rede Elétrica - Cutomizado : Sim
9. High Quality Renovação da Casa - Modelo Número : Hgm7120n
11. do Controlador do Genset da Falha da Rede Elétrica - Marca : Graigar
13. Renovação da Casa - Modelo Número : Hgm7120n
14. do Controlador do Genset da Falha da Rede Elétrica - Origem : cn ##origem##
15. High Quality Renovação da Casa - Marca : Graigar
Hgm7120n
Seja o primeiro a avaliar "Automação da Estação de Energia do Controlador do Genset da Falha da Rede Smartgen Rede Elétrica Hgm7120n da" Cancelar resposta