Os bancos de capacitores necessitam de manutenções elétricas preventivas no intuito de identificar eventuais desgastes dos componentes, redução na capacidade de carga das células capacitivas e consequente perda de desempenho em filtrar as distorções harmônicas;
Apesar de ser uma área que passa desapercebida por grande parte dos funcionários de uma empresa, a cabine primária de uma empresa é o coração da planta. Sem ela, não haveria energia para realizar desde as atividades mais simples às mais essenciais. Por isso, manter os equipamentos de média e alta tensão em bom estado de funcionamento é essencial para preservar a operação e manter a segurança tanto de pessoas quanto financeira da empresa.
São realizados ensaios operacionais e de desempenho dos equipamentos: acionamento manual, medição da resistência de contato e medição da resistência de isolação;
São realizados ensaios para verificar o desempenho dos equipamentos e a capacidade em manter o sistema elétrico da empresa em funcionamento. São realizadas, por exemplo, as medições de relação de transformação, resistência de enrolamentos e resistência de isolação;
Testar periodicamente os mecanismos de isolação das instalações elétricas é de extrema importância. Desde cabos, à transformadores, chaves seccionadoras e disjuntores; componentes de média e alta tensão são projetados para apresentarem mecanismos de isolação elétrica, a fim de manter a integridade físicas das pessoas e instalações em seu entorno. Com o passar do tempo ou por uso indevido/incorreto, os componentes podem apresentar redução na capacidade de isolação, o que pode colocar em risco diversos aspectos de uma empresa;
Realizamos os ensaios de isolação, resistência de contatos e oscilografia dos disjuntores de proteção, a fim de verificar a integridade e correto funcionamento do sistema de proteção das cabines;
São realizados testes para verificar a capacidade de conversão de média para baixa tensão dos transformadores, conforme norma parâmetros determinados pelas normas vigentes e de acordo com as recomendações dos fabricantes;
São realizadas inspeções visuais (nível, coloração, vazamento) e laboratoriais (físico-químico, cromatográfico, PCB) do óleo dos transformadores, no intuito de preservar a operação do equipamento;
Diversos problemas de sobreaquecimento de componentes, ruídos por abertura de arco elétrico ou até mesmo variações de energia podem ser ocasionados pelo simples fato das conexões eletromecânicas de um circuito estarem mau apertadas. Por isso é essencial que, durante as manutenções preventivas, sejam realizadas a verificação e reaperto de parafusos e porcas de conexão entre cabos, barramentos e componentes das instalações elétricas;