Proteção contra descargas atmosféricas ( Para-raios) - ppt carregar
PublicouLaura Ponciano Alterado mais de 4 anos atrás
Apresentação em tema: "Proteção contra descargas atmosféricas ( Para-raios)"— Transcrição da apresentação:
1 Proteção contra descargas atmosféricas ( Para-raios)
2 Publico Alvo Todos os profissionais que direta ou indiretamentamente atuam na área de manutenção predial: Síndicos. Zeladores. Supervisores e encarregados de manutenção predial.
3 Histórico. O estudo cientifico do raio teve inicio em 1752, quando Benjamim Franklin, valendo-se de um "papagaio" ( ou "pipa") munido de linha metálica, empinou-o num dia nublado propenso a queda de raios e verificou que ocorriam choques quando se tocava na linha metálica.
4 Lendas, Crenças e Crendices
O homem sempre teve medo do raio.Em conseqüência, surgiram varias lendas e crendices a seu respeito. Deuses eram associados aos raios. Varias "simpatias" existiam, e ainda existem, para proteger as pessoas de raios , tais como: Não abanar para o raio em dias de tempestade; Acender velas; Ficar escondido; Rezar encolhidinho; Cobrir espelhos; Carregar amuleto colhido no local da queda de um raio.
5 Mito: " Um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar..."
6 O Brasil é o pais com a maior incidência de raios no mundo.
7 Magnitude de corrente do Raio.
0,1% excede Amperes. 0,7% excede Amperes. 6% excede Amperes. 50% excede Amperes.
8 Raio,Relâmpago e trovoada
9 Prioridade de proteção
10 Principais Prejuízos causados:
Incêndios em florestas, campos e prédios; Destruição de estruturas e arvores; Colapso na rede de energia elétrica; Interferência na radio transmissão; Acidentes na Aviação e embarcações marítimas; Acidentes nas torres de poços e plataformas marítimas de petróleo; Mortes em seres humanos e animais.
11 Efeitos sobre os seres vivos:
Parada Cardíaca. Tensão de Passo. Tensão de Toque. Descarga Lateral. Descarga Direta.
12 Locais a serem evitados durante a ocorrência de tempestades
13 Legislação Vigente No Brasil os sistemas de para-raios devem atender a Norma Brasileira NBR-5419/01 da ABNT ( Associação Brasileira de Normas Técnicas. NR-10 do Ministério do Trabalho. Decreto /92 .
14 Definições: Descarga Atmosférica: Descarga elétrica de origem atmosférica entre uma nuvem e a terra ou entre nuvens, consistindo em um ou mais impulsos de vários quiloamperes. Raio: Um dos impulsos elétricos de uma descarga atmosférica para a terra.
15 Definições: Ponto de impacto: Ponto onde uma descarga atmosférica atinge a terra, uma estrutura ou o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Volume a proteger: Volume de uma estrutura ou de uma região que requer proteção contra os efeitos das descargas atmosféricas.
16 Tipos de proteção. Proteção Isolada: É aquela em que os componentes do sistema de proteção estão colocados acima e ao lado da estrutura , mantendo uma distancia em relação a esta suficientemente alta para evitar descargas captor-teto ou descidas-faces laterais fachada.
17 Tipos de proteção. Proteção não isolada: É aquela em que captores e descidas são colocados diretamente sobre a estrutura; note-se que as normas editadas ate a década de 60 pediam um afastamento dos condutores de poucos centímetros ( 10 a 20 cm), o que não é mais exigido por nenhuma das normas revisadas a partir das décadas de 70 e 80.
18 Classificação das estruturas-Estruturas comuns.
19 Classificação das estruturas- Estruturas com danos confinados.
20 Classificação das estruturas- Estruturas com perigo aos arredores
21 Classificação: Estruturas com danos ao meio ambiente.
22 O SPDA ( Para-Raios) é composto por basicamente 03 subsistemas:
a) Sistema de captação. b) Sistema de descidas. c) Sistema de aterramento.
23 Sistema de captores. Tem a função de receber os raios , reduzindo ao Maximo a probabilidade da estrutura ser atingida diretamente por eles e deve ter a capacidade térmica e mecânica suficiente para suportar o calor gerado no ponto de impacto, bem como os esforços eletromecânicos resultantes. A corrosão pelos agentes atmosféricos também deve ser levada em conta no seu dimensionamento, de acordo com o nível de poluição e o tipo de poluente da região.
24 Sistema de descidas. Tem a função de conduzir a corrente do raio recebida pelos captores ate o aterramento, reduzindo ao mínimo a probabilidade de descargas laterais e de campos eletromagnéticos perigosos no interior da estrutura; deve ter ainda capacidade térmica suficiente para suportar o aquecimento produzido pela passagem da corrente, resistência mecânica para suportar os esforços eletromecânicos e boa suportabilidade a corrosão.
25 Sistema de aterramento.
Tem a função de dispersar no solo a corrente recebida dos condutores de descida, reduzindo ao mínimo a probabilidade de tensões de toque e de passo perigosas; deve ter capacidade térmica suficiente para suportar o aquecimento produzido pela passagem da corrente e , principalmente, devem resistir a corrosão pelos agentes agressivos encontrados nos diversos tipos de solos.
26 Métodos de proteção Modelo eletrogeometrico. Método Franklin.
Método da Gaiola de faraday.
27 Modelo Eletrogeometrico.
É a mais moderna ferramenta com que contam os projetistas dos SPDA para estruturas. É baseado em estudos feitos a partir de registros fotográficos , da medição dos parâmetros dos raios , dos ensaios em laboratórios de alta tensão, do emprego das técnicas de simulação e modelagem matemática.
28 Método Franklin Este método é baseado na proposta inicial feita por Benjamim Franklin e tem por base uma haste elevada. Esta haste na forma de ponta , produz , sob a nuvem carregada, uma alta concentração de cargas elétricas, juntamente com um campo elétrico intenso. Isto produz a ionização do ar , diminuindo a altura efetiva da nuvem carregada, o que propicia o raio através do rompimento da rigidez dielétrica do ar.
29 Método Franklin- Ângulos de abrangência.
De acordo com a NBR 5419/01 temos para um prédio residencial ( nível de proteção lll) os seguintes ângulos de proteção: 45 graus- prédios com altura ate 20 metros 35 graus – prédios com altura entre 20 e 30 metros. 25 graus – prédios com altura entre 31 e 45 metros.
30 Exemplo de instalação de captor tipo Franklin
31 Outros exemplos de aplicação de captores tipo Franklin
32 Método da Gaiola de Faraday.
O método Faraday é também conhecido como método da utilização dos condutores em malha ou gaiola. Captores em malha consistem em uma rede de condutores dispostos no plano horizontal ou inclinado sobre o volume a proteger. As gaiolas de Faraday são formadas por uma rede de condutores envolvendo todos os lados do volume a proteger. Quanto menor forem as distancias dos condutores das malhas, maior será o nível de proteção.
33 Ainda sobre a Gaiola de Faraday
Este método é o mais utilizado em varias partes do mundo. Ele foi especificado em norma a partir de 1993. É o mais recomendado para edifícios com grades áreas especialmente em grandes alturas,sendo o mesmo obrigatório para prédios com mais de 60 metros de altura. Para um prédio residencial ou comercial comum ( nível de proteção tipo lll) o mesh ou modulo da malha devera ser de 10 x 20 m.
34 Exemplo de aplicação da gaiola de faraday.
35 Regras básicas para a construção de captores:
Qualquer que seja o método escolhido para a proteção deve-se: Instalar um condutor na periferia do teto( em anel). Instalar condutores nas periferias ( em anel ) de todas saliências das estruturas ( casa de maquinas dos elevadores, chaminés,etc). Instalar o sistema captor , que completando a malha sobre o teto interligado com os anéis das saliências, quer colocando hastes verticais de maneira que todo o teto esteja dentro do volume de proteção ( Franklin ou modelo eletrogeometrico).
36 Interligação das antenas e massas metálicas ao sistema de captação.
Todas as partes metálicas existentes no teto, como escadas, beirais, mastros de luz piloto e antenas , farao parte do sistema captor e deverão ser interligadas aos condutores mais próximos.
37 Uso dos componentes naturais como captores
A utilização racional de componente naturais das edificações, como telhados , rufos , telhas metálicas e armações de aço do concreto armado , podem reduzir enormemente os custos e aumentar a eficiência do sistema captor.
38 Materiais utilizados nos captores
Cobre e suas ligas. Alumínio e suas ligas. Aço inoxidável e aço galvanizado a quente.
39 Dimensionamento. MATERIAL SECAO MINIMA COBRE 35 MM2 ALUMINIO 70 MM2
40 Para- raios radioativos
41 Proibição do para-raios radioativo
Depois de pelo menos quinze anos de utilização irrestrita no Brasil, os captores radioativos tiveram sua fabricação proibida pelo CNEN-Comissao Nacional de Energia Nuclear, atraves da Resolução n. 4 , de 19 de abril de 1989, e publicada no Diário Oficial da União do dia 9 de maio.
42 Remoção do captor radioativo
43 As Descidas Depois da descarga atmosférica ter sido recebida pelo sistema de captores, as correntes correspondentes deverão ser conduzidas ao sistema de aterramento por um conjunto de condutores denominados condutores de descida.
44 Os condutores de descida serão instalados de maneira que:
Os condutores suportem térmica e mecanicamente as correntes e os respectivos esforços dinâmicos. Não hajam descargas laterais. Os campos eletromagnéticos internos sejam mínimos. Não haja risco para as pessoas próximas . Suportem o impacto dos raios . Não haja danos as paredes. Os materiais usados resistam as intempéries e a corrosão.
45 Materiais para Descidas.
Cobre. Alumínio. Aço galvanizado a quente ou embutido no concreto.
46 Dimensionamento. MATERIAL DESCIDA – ATE 20 M DESCIDA – ACIMA 20 M
COBRE 16 MM2 35 MM2 ALUMINIO 25 MM2 70 MM2 ACO GALV.OU EMBUTIDO 50 MM2
47 Numero de descidas e espaçamento.
Para um prédio residencial/comercial ( nível de proteção lll) o numero de descidas é o resultado da divisão do perímetro do prédio por 20 ( espaçamento Maximo para o nível de proteção lll) . Por exemplo para um prédio de largura 15 metros e comprimento 25 metros , temos o perímetro como a soma dos 4 lados do prédio ( = 80m). O numero de descidas será igual a 80/20 = 4 descidas.
48 Descidas de cabos –Generalidades.
Os condutores de descida devem ser espaçados regularmenteem todo o perímetro . Sempre que possível , instalar descidas em cada canto da estrutura. No mínimo são necessários dois condutores de descida em qualquer caso. O comprimento destes trajetos devera ser o menor possível.
49 Condutores de descidas-Instalacao.
Se a parede for de material não combustível , os condutores de descida podem ser instalados na superfície ou embutidos na parede. Os condutores de descida devem ser retilíneos e verticais , de modo a prover o caminho mais curto e direto para a terra. Curvas fechadas devem ser evitadas. Os condutores de descida devem ser instalados a uma distancia mínima de 0,5 m de portas, janelas e outras aberturas. Os condutores de descidas não devem ser instalados dentro de calhas ou tubos de águas pluviais, para evitar corrosão. Os cabos de descida devem ser protegidos contra danos mecânicos ate, no mínimo 2,5 m do solo. Evitar a proximidade e o paralelismo das descidas do SPDA com os circuitos das instalações elétricas, comunicações , gás.
50 Forma dos condutores. Cabos. Fitas metálicas e barras chatas.
51 Condutores de descidas naturais.
Elementos da estrutura podem ser considerados como condutores de descida naturais se atender os quesitos previstos na norma principalmente quanto a continuidade elétrica ao longo do tempo.
52 Podem ser considerados como descidas naturais:
As instalações metálicas. Os pilares metálicos da estrutura. As armações de aço interligadas das estruturas de concreto armado. Os elementos da fachada , tais como perfis e suportes das fachadas metálicas.
53 Sistema de aterramento. Generalidades.
Do ponto de vista da proteção contra o raio, um subsistema de aterramento único e integrado a estrutura é preferível e adequado para todas as finalidades. Subsistemas de aterramento distinto devem ser interligados através de ligação equipotencial de baixa impedância.
54 Requisitos de um aterramento.
Baixa resistência de aterramento ( deve ser menor que 10 ohms). Alta capacidade de condução de corrente. Resistência de aterramento variando pouco com as estações do ano. Proporcionar segurança ao pessoal, evitando potenciais ao toque, passo e transferência perigosos.
55 Eletrodo de aterramento.
É o conjunto de elementos do sistema de aterramento que assegura o contato elétrico com o solo e dispersa a corrente para a terra. a) Aterramento natural das fundações. b) Condutores em anel. c) Hastes verticais ou inclinados. d) Condutores horizontais radiais.
56 Dimensionamento. MATERIAL ELETRODO DE ATERRAMENTO COBRE 50 MM2
ALUMINIO NÃO É PERMITIDO ACO GALV. A QUENTE OU EMBUT. 80 MM2
57 Materiais utilizados nas instalações.
58 Captores tipo franklin
59 Mini-captores ( terminais aéreos)
60 Suportes e elementos de fixação.
61 Sistemas de Aterramento.
62 Proteção Interna
63 Importância. Com a evolução da eletrônica, os danos causados indiretamente pelos raios estão se tornando cada vez mais importantes , tanto para usuários como para as seguradoras.
64 Surto é um transitório que ocorre em uma rede elétrica.
65 Dispositivos de proteção.
Centelhadores a gás. Centelhadores a ar. Varistores. Para-raios de linha. Diodos especiais. Filtros.
66 Supressor de surto elétrico
67 Supressor de surto telefônico.
68 Supressor de surto para informática.
69 Supressor de surto para CFTV.
70 A medição da Resistência.
A medição da resistência de terra de um eletrodo pode ser feita pelo método do amperímetro e voltímetro ou, mais facilmente, por um aparelho construído especialmente para essa finalidade e que é denominado terrômetro ou telurimetro.
71 Terrômetro – modelo Minipa
72 Terrômetro – Modelos Instrutherm.
73 Terrômetro – Modelo Instrum.
74 Mili-amperimetro – Modelo Instrutherm.
75 Manutenção. Os SPDA instalados devem atender a NBR 5419/01 da ABNT.
Os componentes metálicos ( suportes, mastros , conectores, elementos de contraventagem, etc ) devem estar isentos de oxidação e fuligem. Todos os componentes , em especial, os condutores elétricos devem estar tensionados e firmemente conectados garantindo uma perfeita ligação elétrica e mecânica. Os valores de resistência ôhmica devem estar abaixo de 10 ohms.
76 Periodicidade das inspeções
Uma inspeção visual do SPDA deve ser efetuada anualmente ( item da NBR 5419/01). Dado as condições climáticas e dos níveis de poluição na cidade de São Paulo recomendamos também uma inspeção completa e medição ôhmica dos aterramentos do sistema.
77 Documentação técnica Projeto e memorial técnico do SPDA ( prédios novos). Croqui ou "as built "para prédios existentes e que passaram por reforma. Atestado de medição ôhmica e abrangência do para-raios assinado por Eng. Eletricista. ART ( Responsabilidade Técnica) do Eng. Responsável. Copia ( Xerox) do documento funcional ( CREA) do eng. Eletricista. Comprovante de emissão de captor radioativo para o CNEN.