Iluminação queimando constantemente
Este problema está relacionado a uma alteração na tensão (elevação da voltagem da energia) que alimenta o circuito de iluminação, provavelmente devido a um mal contato do cabo de neutro na entrada de força elétrica do imóvel (no padrão de energia, onde fica o relógio de luz - veja este vídeo) ou falha no aterramento do cabo neutro no próprio padrão.
Neste tipo de problema, onde se deveria ter a tensão de 110 volts encontramos a de 220 em alguns momentos, causando a queima de equipamentos que não são bivolts.
O que está ocorrendo na parte elétrica pode se dar por um defeito no cabo de neutro na emenda deste com a rede pública de energia, ou falha na ligação deste cabo com a barra de terra no padrão de entrada de força do imóvel.
Cabos de entrada de eletricidade do padrão ligados à rede de energia. Quando a instalação elétrica do imóvel sofre uma alteração na tensão, é comum que o cabo do neutro (no caso o fio do meio) esteja bastante carbonizado ou até mesmo rompido neste lugar
Desenho da entrada e distribuição elétrica de um imóvel residencial, onde vemos o eletrodo de aterramento (barra de terra) no subsolo, logo abaixo do relógio de luz. O cabo de neutro está ligado neste aterramento, e um mal contato neste ponto também ocasiona o defeito
Ressalto ainda que a distribuição elétrica da instalação pode conter trabalhos realizados por amadores - gambiarras, e dentre as coisas mal feitas destaco:
- O fio neutro passando pelo interruptor, quando é obrigatório que seja a fase;
- Superlotação de fios nos eletrodutos gerando forte campo eletromagnético e energizando o retorno da iluminação por indução, fazendo com que as lâmpadas pisquem ou permaneçam minimamente acesas;
- O compartilhamento da mesma fase entre a iluminação e as tomadas, causando queda de tensão nas lâmpadas e a queima constante.
Também se uma falha atinge o fio terra, em uma instalação que não possui o disjuntor DR para desarmar o sistema acusando o defeito, as lâmpadas constantemente estragam caso estejam aterradas.
Outra possibilidade de queima de iluminação está nos bocais, quando estes se encontram muito enferrujados provocam mal contatos causadores de subtensão na alimentação elétrica das lâmpadas, devendo serem substituidos por novos.
Por fim a fiação pode estar necessitando de uma reforma por ser antiga e desgastada pelo uso, ou por ter gambiarras em excesso.
Os reformadores de imóveis que são ao mesmo tempo pedreiro, encanador, eletricista e pintor, os famosos faz-tudo, trabalham por um menor preço pegando várias obras juntas para ganharem na quantidade, porém em contra partida são enrolados, e os seus serviços ao longo do tempo poderão lhe trazer prejuízos e aborrecimentos, e até mesmo risco de incêndio.
Será necessário a intervenção de um eletricista com ferramental de teste e formação teórica, além da experiência adquirida por anos de prática.