Caderno de Questões - ENGENHARIA CIVIL - Hidráulica, Instalações Prediais de Água Fria, Água Quente, Esgotos e Águas Pluviais - Questões Resolvidas e Comentadas de Concursos (2010 - 2013) - 1º Volume
Principal » Eng. Civil » Questões Separadas por Temas - Volume 1 » Caderno de Questões - ENGENHARIA CIVIL - Hidráulica, Instalações Prediais de Água Fria, Água Quente, Esgotos e Águas Pluviais - Questões Resolvidas e Comentadas de Concursos (2010 - 2013) - 1º Volume
Modelo: HFQEP.01
ESTE CADERNO DE QUESTÕES, EM TAMANHO A5, AGREGA QUESTÕES RESOLVIDAS E COMENTADAS DE HIDRÁULICA, INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS, DE CONCURSOS DE ENGENHARIA CIVIL, DOS ANOS DE 2010 A 2013.
Este material tem por objetivo servir de apoio para aqueles que prestam concursos públicos na área de Engenharia Civil. São 184 questões resolvidas e comentadas (HIDRÁULICA, INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, ÁGUA QUENTE, ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS), com o propósito de fazer com que o leitor entenda de forma clara e objetiva o assunto. Tendo em conta a dificuldade de encontrar material disponível na área e a extensa lista de conteúdos exigida para os concursos, a intenção é que através deste material, o leitor consiga aprofundar conceitos, entrar em contato com o que está sendo exigido e se preparar para as provas escolhidas.
62.(TRE-AL/FCC/2010) Sobre o uso de tubulações de Cloreto de Polivinila Clorado − CPVC, nas instalações hidráulicas de água quente, considere:
I. É um PVC com maior adição de cloro em sua composição, ideal para utilização em prumadas de água quente.
II. Os tubos de CPVC perdem menos calor e dispensam a colocação de isolante térmico externo, como no caso de tubos de cobre.
III. Mesmo sendo mais caros que os tubos de PVC, a durabilidade aumentada em 50% dos tubos de CPVC torna-os economicamente viáveis frente aos tubos de cobre.
Afirmativa I – Correta: o CPVC (Policloreto de Vinila Clorado) é um termoplástico semelhante ao PVC, porém com percentual maior de cloro. Assim como o cobre, o PPR (Polipropileno Randômico) e o PEX (Polietileno Reticulado), o CPVC é utilizado em instalações de água quente.
Afirmativa II – Correta: o CPVC (Policloreto de Vinila Clorado) apresenta vida útil longa (aproximadamente 30 anos), baixo coeficiente de dilatação, baixa condutividade térmica, dispensando inclusive o isolamento térmico. Já o cobre possui excelente resistência à corrosão, não sofre incrustações, tem baixa rugosidade, exige baixa manutenção, oferece rapidez na instalação, além de apresentar durabilidade e resistência a altas pressões, inclusive ao golpe de aríete. Em contrapartida, possuem alta condutibilidade térmica, exigindo adequada isolação térmica externa.
Afirmativa III – Incorreta: o CPVC é mais barato que o PVC. Os tubos de cobre apresentam vida útil mais prolongada que a dos outros materiais como o CPVC, por exemplo.