Powerstocc Master Control V2.0 - PDF
Download "Powerstocc Master Control V2.0"
Simone Espírito Santo Mascarenhas
1 Powerstocc Master Control Inverter Powerstocc Master Control V2.0 Manual PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent
2 EDITORIAL CENTROSOLAR AG Behringstr Hamburg Deutschland Tel. +49 (0) Exclusão de responsabilidade As denominações próprias, nomes comerciais ou de marcas e outras designações utilizadas podem estar protegidos legalmente mesmo sem identificação especial (p. ex. marcas). A Centrosolar AG não assume qualquer tipo de responsabilidade ou garantia pela sua livre utilização. Na composição de imagens e textos procedeu-se com o maior cuidado. De qualquer forma, não é possível excluir falhas. Não se assume quaisquer responsabilidades pela sua composição. Igualdade de tratamento geral A Centrosolar AG tem consciência do significado da igualdade de tratamento entre mulheres e homens e terá sempre em consideração o respeito pelo mesmo. No entanto, para facilitar a leitura, evitámos as constantes formulações de diferenciação Centrosolar AG A Centrosolar reserva-se todos os direitos, incluindo a reprodução fotomecânica e a memorização em meios electrónicos. A utilização ou reprodução dos textos utilizados neste produto, modelos apresentados, esquemas e imagens não é permitida.
3 Índice Índice 1 Indicações sobre este manual Utilização adequada Powerstocc Master Control V Validade do manual Funções Requisitos do sistema Estabelecer a ligação entre o computador e o inversor Instalar Primeiros passos Criar e configurar uma unidade Criar uma nova unidade Mudar o nome da unidade Apagar a unidade Carregar unidade Activar a unidade Adicionar inversor Alterar configurações do conversor Apagar inversor Configurar a potência da unidade completa Configurar o reembolso Configurar o factor de emissões CO Configurar o valor inicial do contador de produtividade Configurar os sensores Estabelecer a ligação Desconectar ligação Indicação de estado Informação da unidade em vista geral Exibir valores actuais Avaliar dados Log Exportar os dados Log Outras funções Adaptar o tamanho do diagrama Gravar diagrama Alterar a imagem de fundo de um diagrama Configurar o tempo de espera Configurar o idioma Problemas e soluções Glossário Índice remissivo Manual de operaçao Powerstocc Master Control V2.0 3
4 1 Indicações sobre este manual 1 Indicações sobre este manual Leia atentamente este manual. Ele contém informações importantes sobre a instalação e utilização do software Powerstocc Master Control V2.0. Grupo-alvo Este manual destina-se às entidades operadoras de sistemas fotovoltaicos com inversores string do tipo Powerstocc Excellent. Modos de redacção Neste manual são sempre utilizados os seguintes modos de redacção: As listagens estão assinaladas com um traço. 1. Os passos de acção estão numerados. Esta seta alerta para o resultado de uma acção. As palavras impressas a negrito são termos que encontrará na interface de utilizador da Powerstocc Master Control V2.0. A interface de utilizador está dividida em fichas de registo. Numa ficha de registo é possível haver outras (sub-)fichas de registo. Se, por exemplo, for solicitado a mudar para a ficha de registo Configurações Unidades PV, clique primeiramente na ficha de registo Configurações e aqui na sub-ficha de registo Unidades PV. 3 Powerstocc Master Control V Validade do manual Este manual é válido para Powerstocc Master Control V2.0 a partir do número de versão Funções Powerstocc Master Control V2.0 (designação breve: PMC2) consegue apresentar graficamente e avaliar os dados de potência e de rendimento do seu sistema fotovoltaico. Para isso, o PMC2 descarrega os dados Log memorizados no inversor e avalia-os. O PMC2 serve para a administração de um sistema fotovoltaico, isto é, o PMC2 consegue alterar as configurações de fábrica do inversor. Limitações Não é possível consultar os dados Log através da interface RS485. Também não é possível efectuar a consulta de dados por intermédio de um servidor proxy. Ambas as capacidades apenas estarão incluídas em futuras versões do PMC2. O PMC2 recorre às portas TCP 80 e 81 para estabelecer comunicação com o inversor. Estas portas não devem estar bloqueadas por uma firewall. O PMC2 utiliza a interface de programa NetBIOS para a resolução de nomes. Se a NetBIOS não estiver disponível, o inversor apenas pode ser activado com o seu endereço IP. Contudo, não através do seu nome ou número de série. 2 Utilização adequada Powerstocc Master Control V2.0 (designação breve: PMC2) é um software para consulta, memorização e apresentação dos dados Log de inversores solares Powerstocc Excellent. Exclusão de responsabilidade Uma outra utilização, ou uma utilização que transcenda os âmbitos definidos, é considerada como inadequada. O fabricante não se responsabiliza por danos daí resultantes. 3.3 Requisitos do sistema Computador com sistema operativo Microsoft Windows XP ou Windows Vista Interface de rede conforme o padrão Ethernet com protocolo TCP/IP No mínimo, 2,9 MB de espaço de armazenamento livre em disco rígido Em algumas versões Windows, direitos de administrador para a instalação Microsoft.NET Framework 3.5. instalado Poderá descarregar gratuitamente este programa da página de Internet da Microsoft. A Microsoft apresenta os seguintes requisitos para a instalação do.net Framework 3.5: Sistema operativo: Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 Processador: no mínimo, Pentium a 400 MHz ou equivalente; recomendado Pentium a 1 GHz ou equivalente 4 Manual de operaçao Powerstocc Master Control V2.0
5 4 Estabelecer a ligação entre o computador e o inversor RAM: no mínimo, 96 MB, recomendado 256 MB Disco rígido: até 500 MB de espaço de armazenamento livre em disco rígido Monitor: resolução mínima 800x600 com 256 cores, recomendado e uma profundidade de cor de 32 bits Direitos de administrador para a instalação 4 Estabelecer a ligação entre o computador e o inversor O PMC2 tem de conseguir estabelecer uma ligação de rede a partir do computador onde está instalado ao inversor da unidade fotovoltaica. Se na unidade estiverem disponíveis vários inversores, é necessário existir uma ligação de rede para todos os inversores. Encontra todas as informações necessárias sobre esta temática no manual de montagem e de operação do inversor. 4. Clique em Seguinte. 5 Instalar Para instalar o PMC2 necessita de direitos de administrador em algumas versões Windows. 1. Caso ainda não o tenha feito, instale o Microsoft.NET Framework Inicie o programa de instalação do PMC2. 5. Aceite o contrato de licença e clique em Seguinte. 3. Seleccione um idioma e clique em OK. Nota: Este é apenas o idioma do programa de instalação. Também poderá alterar o idioma da interface de utilizador do Powerstocc Master Control V2.0 após a instalação. 6. Seleccione a pasta de instalação do PMC2 e clique em Seguinte. 5
6 5 Instalar 7. Seleccione a pasta do menu Iniciar para o PMC2. Caso pretenda que o Setup não crie um ícone de atalho no menu Iniciar, active o quadrado correspondente. Clique em Seguinte. 9. Clique em Instalar. O PMC2 está a ser instalado. Para acelerar a transmissão de dados entre o Powerstocc Master Control V2.0 e o inversor, poderá instalar o software Inverter-Link disponível gratuitamente. Poderá obter mais informações sobre esta temática na área de download da nossa página de Internet < 10. Clique em OK. 8. Caso não pretenda que o Setup crie um ícone de atalho no ambiente de trabalho, remova o sinal de visto. Clique em Seguinte. O Powerstocc Master Control V2.0 está agora instalado. 6 Manual de operaçao Powerstocc Master Control V2.0
7 6 Primeiros passos 6 Primeiros passos Neste capítulo, descobre como iniciar o PMC2 e como criar uma unidade com a ajuda do assistente ( Wizard ). Se não pretender utilizar o assistente, poderá configurar manualmente a sua unidade (ver parágrafo 7.1 na página 10) ou carregar uma unidade já memorizada (ver parágrafo 7.4 na página 11). Iniciar o programa e criar uma unidade com o assistente Nota: Para a utilização do PMC2 não são necessários quaisquer direitos de administrador. 1. No menu Iniciar, seleccione o registo Powerstocc Master Control V2.0 ou faça duplo clique no ficheiro PowerstoccMasterControl2.exe na pasta de instalação. O PMC2 está a ser iniciado. 3. Clique em Novo. É exibida a janela Unidade nova. 4. Introduza um nome para a unidade e seleccione um local de memorização para os dados da unidade. Clique em OK. É exibido o assistente: É exibido o assistente (Wizard): 2. Seleccione Sim para criar uma unidade com a ajuda do assistente. Se optar por Não, o assistente é terminado. O PMC2 muda para a vista geral das unidades. 5. Seleccione Sim para adicionar um inversor com a ajuda do assistente. Se optar por Não, o assistente é terminado. O PMC2 muda para a ficha de registo Configurações Configurações da unidade Inversor. 7
8 6 Primeiros passos 6. Clique em Adicionar inversor. Na interface é exibido um campo de introdução. 10. Na lista suspensa, seleccione o Tipo de inversor. 11. Se clicar em Carregar nome do inversor, o PMC2 tenta estabelecer ligação ao inversor para ler o seu nome e número de série. Se não for possível determinar o nome, é exibida a seguinte mensagem: 7. Introduza o endereço IP ou o URL ou o nome ou número de série do inversor. Nota: O endereço IP e o nome podem ser visualizados no display do inversor, o número de série consta da placa de identificação (ver manual de montagem e de operação). Um URL não pode conter uma barra no final (/). Assim que introduzir algo, são exibidos outros campos de introdução. Se não for possível determinar o número de série, é exibida a seguinte mensagem: 8. Os campos de introdução estão preenchidos previamente com valores padrão. Introduza os seus próprios valores se as configurações da sua unidade divergirem das configurações padrão (ver Tabela 1 na página 12). 9. Clique em Aceitar. É exibida a janela Configurações do inversor. Para saber mais sobre as possíveis causas, ver Problemas e soluções a partir da página 26. Nota: Na grande maioria dos casos, para a utilização do PMC2 não é importante se o nome do inversor e o número de série são determináveis. 12. Na janela Configurações do inversor clique em OK. Agora, o inversor foi adicionado à sua unidade. É exibido o assistente: 13. Se seleccionar Sim, poderá adicionar um novo inversor (ver passo de processo 6). 8 Manual de operaçao Powerstocc Master Control V2.0
9 6 Primeiros passos Se optar por Não, está terminada a criação da unidade. É exibida a seguinte janela: Avance do seguinte modo: Agora poderá, por exemplo, realizar as configurações precisas (informações de reembolso, sensores, potência total, imagem da unidade) na unidade (ver capítulo 7 a partir da página 10) visualizar a potência actual da sua unidade (ver capítulo 10 a partir da página 20) apresentar os dados Log (ver capítulo 11 a partir da página 21) ou exportar os mesmos (ver capítulo 12 a partir da página 22) criar outras unidades 14. Clique em Ligar agora. O PMC2 tenta estabelecer uma ligação à unidade: descarrega os dados Log, memoriza-os, testa se a unidade está disponível online e fica online. Nota: O download de dados pode demorar algum tempo, em especial, na primeira consulta ou quando os dados não tiverem sido consultados durante algum tempo. Clicando em Interromper download, poderá interromper a transferência de dados e retomá-la numa altura posterior. Sem ligação? Se a seguinte mensagem for exibida, os dados online não estão disponíveis. Para consultar outras informações, ver parágrafo 8 na página 17. Se a seguinte mensagem for exibida, o PMC2 não consegue estabelecer qualquer ligação. Para consultar informações sobre a localização e a eliminação de falhas, ver capítulo 14 a partir da página
10 7 Criar e configurar uma unidade 7 Criar e configurar uma unidade 7.1 Criar uma nova unidade Unidades PV. no PMC2. O directório e os ficheiros com os dados da unidades contêm o nome original. Unidades PV. 2. Clique uma vez e depois mais uma vez no nome da unidade (sem duplo clique, assim, seria activada a unidade, ver parágrafo 7.5 na página 11). O nome da unidade é editável. 2. Clique em Novo. É exibida a janela Unidade nova. 3. Introduza um novo nome da unidade e prima a tecla Enter. Nota: Para cancelar o processo e manter o nome antigo, prima a tecla Esc. O nome da unidade foi agora alterado. 3. Introduza um nome para a nova unidade. Como predefinição, a PMC2 cria um directório com o nome da unidade. Também poderá seleccionar outro directório. 4. Clique em OK. A unidade está agora configurada. É exibido o assistente: 7.3 Apagar a unidade Poderá apagar uma unidade configurada. Com a eliminação, são apagados o directório com os dados da unidade e todos os dados Log nele memorizados. Este processo não pode ser anulado. Unidades PV. 2. Assinale a unidade a ser eliminada e clique em Apagar. 5. Seleccione Sim para adicionar um inversor com a ajuda do assistente. Se optar por Não, o assistente é terminado. 7.2 Mudar o nome da unidade Poderá mudar o nome de uma unidade. Com a mudança do nome é apenas alterado o nome exibido 10 Manual de operaçao Powerstocc Master Control V2.0
11 7 Criar e configurar uma unidade A unidade e todos os seus dados de serviço são apagados. Se tiver eliminado a unidade, é activada automaticamente a próxima unidade na lista. Se após a eliminação, não existir uma unidade na lista, é exibido o assistente para adicionar uma unidade (ver parágrafo na página 7). 7.4 Carregar unidade Poderá importar as configurações e os dados de uma unidade ( carregar ). Por exemplo, isto é útil se pretender utilizar o PMC2 em vários computadores ou se pretender trocar dados com os seus amigos. Unidades PV. 2. Faça duplo clique na unidade a ser activada. A unidade é activada e o PMC2 tenta estabelecer uma ligação. 7.6 Adicionar inversor Poderá adicionar inversores à unidade activa. O número máximo possível de inversores por unidade não está limitado. Por motivos de clareza, recomendamos, no máximo, 20 inversores por unidade (ver capítulo 9 a partir da página 19). Configurações da unidade Inversor. 2. Clique em Adicionar inversor. Na interface é exibido um campo de introdução: 2. Clique em Carregar. É aberta uma janela para a selecção de dados. 3. Assinale o ficheiro da unidade pretendido e clique em Abrir. As configurações da unidade estão a ser carregadas. O PMC2 tenta estabelecer automaticamente ligação à unidade. 7.5 Activar a unidade No PMC2 poderá criar ou administrar várias unidades. No entanto, apenas uma unidade pode estar activa. Isto significa que não pode consultar e apresentar simultaneamente dados de várias unidades. Todas as configurações e avaliações podem ser realizadas exclusivamente para a unidade actualmente activa. O nome da unidade activa é exibido na folha de rosto e na barra de título e nas fichas de registo Informação e Configurações Unidades PV. Unidades PV. 3. No campo Endereço IP/URL, introduza o endereço IP ou o URL ou o nome ou o número de série do inversor. Nota: O endereço IP e o nome podem ser consultados no display do inversor (ver manual de montagem e de operação). Um URL não pode conter uma barra no final (/). Assim que introduzir algo, são exibidos outros campos de introdução. 11
12 7 Criar e configurar uma unidade 4. Os campos de introdução estão preenchidos previamente com valores padrão. Introduza os seus próprios valores se as configurações da sua unidade divergirem das configurações padrão. Se não for possível determinar o número de série, é exibida a seguinte janela: Configurações do inversor Endereço IP/URL Endereço IP, URL ou nome do inversor. Introduza o endereço URL sem barra no final (/). Porta de download Esta porta é utilizada pelo PMC2 para a consulta e transferência dos dados Log. O valor padrão é 80. Porta online Esta porta é utilizada pelo PMC2 para a consulta dos dados de potência actuais. O valor padrão é 81. Nome de utilizador Palavra-passe Tabela 1: Configurações do inversor O nome de utilizador e a palavra-passe para o registo no inversor. De fábrica, cada inversor está configurado com o nome de utilizador pvserver e com a palavra-passe pvwr. 5. Clique em Aceitar. É exibida a janela Configurações do inversor. Aqui poderá proceder a outras configurações. Para saber mais sobre as possíveis causas, ver Problemas e soluções a partir da página 26. Nota: Na grande maioria dos casos, para a utilização do PMC2 não é importante se o nome do inversor e o número de série são determináveis. 9. Configure os sensores que são ligados no inversor. Para tal, active o quadrado conectado da respectiva entrada analógica e introduza os valores necessários (ver tabela 2). Nota: O PMC2 consegue indicar os valores de medição de até três sensores na avaliação e na exportação de dados. Configurações da entrada analógica Tipo Offset Factor Nome Unidade Tipo de sensor: Irradiação, temperatura ou definido pessoalmente. Valor para a adaptação do ponto zero do sensor conectado, ver manual do sensor. Valor para a adaptação da escala do sensor conectado, ver manual do sensor. Nome indicado do sensor. Unidade da grandeza que o sensor mede. Para um sensor de temperatura, por exemplo, graus centígrados ( C). Tabela 2: Configurações da entrada analógica 10. Clique em OK. O inversor está agora adicionado. A janela é fechada e é exibido o assistente: 6. Na lista suspensa, seleccione o Tipo de inversor. Esta configuração serve apenas de informação. Ela não tem qualquer tipo de influência sobre a função. 7. Atribua uma cor ao inversor. Com esta cor, o inversor é apresentado nos diagramas das fichas de registo Actual e Avaliação. 8. Se clicar em Carregar nome do inversor, o PMC2 tenta estabelecer ligação ao inversor para ler o seu nome e número de série. Se não for possível determinar o nome, é exibida a seguinte janela: Se seleccionar Sim, poderá adicionar um novo inversor (ver passo de processo 3). Se seleccionar Não, o PMC2 muda para a ficha de registo Configurações Unidades PV. 12 Manual de operaçao Powerstocc Master Control V2.0
13 7 Criar e configurar uma unidade 7.7 Alterar configurações do conversor Poderá alterar as configurações dos inversores de uma unidade. Nota: A alteração das configurações apenas é possível na unidade activa (ver parágrafo 7.5 na página 11) e no estado offline. Configurações da unidade Inversor. 7.8 Apagar inversor Poderá apagar um inversor da unidade. Com a eliminação, são apagados todos os dados Log deste inversor. O PMC2 não consegue recuperar dados eliminados. Configurações da unidade Inversor. 2. Faça duplo clique sobre um registo na lista dos inversores. É exibida a janela Configurações do inversor. 2. Na lista, clique no inversor a ser eliminado e seleccione Apagar. É exibida uma janela: 3. Clique em Sim. O inversor é eliminado. É exibida uma janela: 3. Altere as configurações como pretendido (ver parágrafo 7.6 na página 11). 4. Clique em OK para memorizar as configurações. 4. Seleccione OK. 7.9 Configurar a potência da unidade completa Para uma avaliação mais explícita, poderá indicar a potência total instalada da unidade. Configurações da unidade Inversor. 13
14 7 Criar e configurar uma unidade 2. No campo Potência PV instalada, introduza a potência total da unidade. 3. Clique em Confirmação para memorizar as configurações. Nota: É exibida a potência máxima AC (Pac máx.) de cada inversor individual da lista dos inversores em Pac máx Configurar o reembolso Poderá configurar o reembolso que recebe do fornecedor da rede de abastecimento por cada quilowatt-hora de corrente alimentada. Se o seu fornecedor de energia reembolsar a corrente alimentada de acordo com os preços mínimos previstos na Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) (Lei alemã das Energias Renováveis), o PMC2 selecciona os preços de reembolso determinados na nova versão da CEE ( Adenda CEE ) de 1 de Janeiro de 2009, baseando-se nos parâmetros da unidade (local de instalação, grandeza da potência, ano da colocação em funcionamento). Se o seu fornecedor de energia dispuser de outros preços de reembolso ou se a sua unidade não se encontrar no território da Alemanha, poderá introduzir os seus próprios preços e períodos de reembolso. As suas introduções não são verificadas quanto à sua validade e plausibilidade. Lembre-se de que o reembolso calculado e exibido pelo PMC2 serve exclusivamente como demonstração. Ele não representa um direito vinculativo. 2. Seleccione Reembolso de acordo com adenda CEE e configure os parâmetros da unidade. Configurar o reembolso de acordo com adenda CEE Instalação da unidade Tamanho da unidade Ano da colocação em funcionamento Reembolso O local de instalação da unidade: Telhado, fachada ou área livre. A potência máxima da unidade em quilowatt (kw). O ano da colocação em funcionamento. O preço de reembolso da CEE de acordo com os dados da unidade supracitados. Este campo serve de informação e não pode ser alterado. Tabela 3: Configurar o reembolso de acordo com adenda CEE 3. Clique em Confirmação para memorizar as configurações. Definir o reembolso e os períodos de tempo pessoalmente Configurações da unidade Reembolso. 2. Seleccione Definir o reembolso e os períodos de tempo e clique em Linha nova. Reembolso de acordo com adenda CEE Configurações da unidade Reembolso. 14 Manual de operaçao Powerstocc Master Control V2.0
15 7 Criar e configurar uma unidade É exibida uma nova janela. 3. Seleccione uma data de início e data de conclusão e introduza um valor de reembolso. Clique em OK. O período de reembolso é adicionado. 3. Clique em Confirmação para memorizar as configurações. Poderá adicionar outros períodos de reembolso que, no entanto, não se devem sobrepor temporalmente. Poderá alterar um período de reembolso (fazer duplo clique no registo) ou apagá-lo (fazer duplo clique em Apagar linha). 4. Clique em Confirmação para memorizar as configurações Configurar o valor inicial do contador de produtividade Poderá colocar o contador de produtividade PMC2 num determinado valor inicial. Isto é, por exemplo, útil para respeitar os rendimentos energéticos que já ocorreram antes da utilização do PMC2. Configurações da unidade Reembolso. 2. No campo Valor inicial do contador de produtividade, introduza o valor pretendido Configurar o factor de emissões CO 2 Na ficha de registo Avaliação, o PMC2 consegue exibir quanto dióxido de carbono (CO 2 ) a sua unidade evitou emitir através da energia alimentada. A quantidade exacta das emissões de CO 2 da corrente fotovoltaica evitada por quilowatt-hora é variável. Por isso, poderá alterar o factor de emissões CO 2 predefinido (0,92 kg CO 2 / kwh). Configurações da unidade Reembolso. 2. No campo do factor de emissões de CO 2, introduza o valor pretendido. 3. Clique em Confirmação para memorizar as configurações Configurar os sensores O PMC2 consegue considerar os valores de medição de até três sensores. Depois, os valores de medição podem ser visualizados como parâmetros adicionais sob a forma de diagrama na ficha de registo Avaliação. 15
16 7 Criar e configurar uma unidade Configurações da unidade Sensores. Caso lhe seja indicada uma mensagem cujo teor indique que não estão disponíveis sensores, terá primeiramente de proceder às respectivas configurações no inversor no qual estão conectados os sensores (ver parágrafo 7.6 na página 11). 2. Active o quadrado conectado do tipo de sensor pretendido. 3. Configure o Inversor e a Entrada analógica na qual o sensor está conectado. 4. Clique em Confirmar para memorizar as configurações. 16 Manual de operaçao Powerstocc Master Control V2.0
17 8 Estabelecer a ligação 8 Estabelecer a ligação Nalgumas situações, o PMC2 estabelece automaticamente uma ligação com a unidade: Depois de ter activado uma unidade. Depois de ter carregado uma unidade (desde que estejam configurados inversores na unidade). Em todos os outros casos, proceda do seguinte modo: Unidades PV. 2. Clique em Ligar agora. Quando afirmativo, o PMC2 muda para o estado Online e consulta os dados actuais a aprox. todos os cinco segundos (Estado: Actualizar valores). Caso não seja possível consultar os dados actuais, o PMC2 muda para o estado Offline. Caso não exista qualquer ligação, o PMC2 interrompe a tentativa de ligação. Para consultar informações sobre a localização e a eliminação de falhas, ver capítulo 14 a partir da página 26.- Se o botão Ligar agora não puder ser seleccionado, é provável que o inversor ainda não esteja configurado na unidade. Neste caso, configure primeiro um inversor (ver parágrafo 7.6 na página 11). Cada tentativa de ligação decorre da seguinte forma: O PMC2 tenta estabelecer uma ligação com os inversores da unidade (Estado: A ligar). Assim que a ligação estiver estabelecida, o PMC2 descarrega os novos dados, adicionados desde a última consulta, do inversor (Estado: Download de dados) e memoriza-os (Estado: Introduzir conjuntos de dados). Nota: O download de dados pode demorar algum tempo, em especial, na primeira consulta ou quando os dados não tiverem sido consultados durante algum tempo. Clicando em Interromper download, poderá interromper a transferência de dados e retomá-la numa altura posterior. Para acelerar a transmissão de dados entre o Powerstocc Master Control V2.0 e o inversor, poderá instalar o software Inverter-Link disponível gratuitamente. Obtém mais informações sobre esta temática na área de download da nossa página de Internet < Em seguida, o PMC2 verifica se os dados actuais podem ser consultados na unidade (Estado: Verificar disponibilidade online). Nota: Para ficar a conhecer a vista geral das indicações de estado e o seu significado, ver parágrafo 8.2 na página Desconectar ligação Unidade PV. 2. Clique em Desconectar ligação. A ligação é desconectada e no campo de estado é exibido Offline. 17
18 8 Estabelecer a ligação 8.2 Indicação de estado O PMC2 indica o estado de ligação no campo de estado actual. Texto Fundo Significado Offline vermelho Não existe ligação à unidade ou ao inversor. A ligar cinzento O PMC2 tenta estabelecer ligação à unidade. Download de dados vermelho O PMC2 descarrega os dados Log memorizados no inversor. Introduzir conjuntos de dados amarelo O PMC2 memoriza os novos dados Log descarregados. Verificar disponibilidade online vermelho O PMC2 verifica se os dados online estão disponíveis. Online verde O PMC2 está online, isto é, existe uma ligação à unidade. Actualizar valores verde claro O PMC2 carrega os dados online actuais do inversor. Tabela 4: Lista das indicações de estado 18 Manual de operaçao Powerstocc Master Control V2.0
19 9 Informação da unidade em vista geral 9 Informação da unidade em vista geral Nome e imagem da unidade activa. 2 Vista geral dos dados mais importantes da unidade. No estado Offline e se não estiverem disponíveis todos os inversores da unidade, não são exibidos valores (offline). 3 Os nossos dados de contacto. Alterar a imagem da unidade De padrão, é carregado, como imagem da unidade, o ficheiro info.jpg do sub-directório \img do directório de instalação do PMC2. Para alterar a imagem da unidade, poderá substituir o ficheiro info.jpg ou seleccionar outro ficheiro visualizado. O ficheiro tem de estar presente em formato JPEG, GIF ou PNG. 1. Faça duplo clique na imagem ou na área rectangular por baixo do nome da unidade. É exibido um diálogo de abertura. 2. Seleccione o ficheiro pretendido e clique em Abrir. É exibida a imagem seleccionada. Nota: Do ficheiro apenas é criado um atalho. Se apagar o ficheiro ou o mover para outro directório, o PMC2 não o volta a encontrar. Neste caso, é carregada a imagem standard info.jpg. Se info.jpg não existir, não é indicada uma imagem no PMC2 (a área permanece vazia). Nota: Para a Substituição do ficheiro info.jpg necessita de eventuais direitos de administrador. 19
20 10 Exibir valores actuais 10 Exibir valores actuais Na ficha de registo Actual é exibida a potência actual da unidade activa sob a forma de diagrama de barras. Existe uma barra para toda a unidade e outra barra para cada inversor instalado. Os valores exibidos são permanentemente actualizados desde que exista uma ligação à unidade (Estado: Online). Se não existir uma ligação (Estado: Offline), a indicação permanece vazia. Nota: A ficha de registo Actual apenas pode ser exibida quando está configurada, pelo menos, uma unidade com inversor E quando não está a decorrer actualmente uma transferência de dados (Estado: Download de dados). Caso contrário, é exibida a seguinte mensagem: Diagrama com barras para cada inversor e todo o sistema. Clique numa barra para visualizar os dados detalhados (2). A área colorida da barra indica o valor actual. A barra total, inclusive a área não-colorida, indica o valor máximo alcançado até ao momento. 2 Aqui são indicados os valores detalhados da barra seleccionada. 3 Apresentação: Se desactivar a opção da potência total indicada, não é exibida uma barra própria para toda a unidade. Além disso, poderá escolher se a potência actual é apresentada em Watt (valores absolutos) ou em percentagem referente à potência total possível (valores normalizados). Para ficar a saber como configurar a potência actual, consulte o Parágrafo 7.9 na página 13. Avance do seguinte modo: Poderá alterar a visualização do diagrama actualmente exibido (ver parágrafo 13.1 na página 24) ou memorizar o diagrama como imagem (ver parágrafo 13.2 na página 24). Sugestão: Para visualizar todos os valores detalhados em (2) de uma só vez e evitar as barras de deslizamento, aumente a janela do programa. Se a sua unidade tiver muitos inversores (mais de 20), o diagrama torna-se eventualmente de difícil leitura. Neste caso, poderá configurar várias unidades no PMC2 e distribuir os inversores pelas unidades. 20 Manual de operaçao Powerstocc Master Control V2.0