Análise da Instalação de Filtros Harmônicos Passivos em Circuitos Secundários de Distribuição - PDF
Download "Análise da Instalação de Filtros Harmônicos Passivos em Circuitos Secundários de Distribuição"
Estela Lemos Martins
1 Análise da Instalação de Filtros Harmônicos Passivos em Circuitos Secundários de Distribuição C. Penna, ENERSUL e J. W. Resende, UFU RESUMO Este artigo apresenta as bases teóricas, os resultados práticos e os comentários relativos à instalação de 8 filtros sintonizados no lado de BT de 8 transformadores pertencentes a um alimentador em,8 kv. PALAVRAS-CHAVE Compensação harmônica, Filtros harmônicos, Medições harmônicas. I. INTRODUÇÃO O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um equipamento inédito, sob o ponto de vista de aplicação, para conexão junto aos circuitos secundários dos sistemas de distribuição. Trata-se de um filtro harmônico LC, sintonizado em frequências prejudiciais a vários elementos dos sistemas de energia como, por exemplo, equipamentos microprocessados instalados junto aos alimentadores de distribuição, cargas sensíveis, bancos de capacitores, etc. Atualmente, algumas concessionárias brasileiras estão instalando capacitores de baixa tensão em circuitos secundários de distribuição. Esta medida, sem dúvida alguma, traz vários benefícios ao circuito como, por exemplo, diminuição do carregamento dos transformadores de distribuição, diminuição das perdas técnicas no segmento considerado, aumento do nível de tensão, melhoria do fator de potência, entre outros. Entretanto, todos estes benefícios se relacionam somente à frequência fundamental do sistema elétrico. Sob o ponto de vista harmônico, esta técnica pode se mostrar muito insatisfatória, principalmente, quando da ocorrência de ressonância paralela entre o capacitor instalado na baixa tensão e a indutância equivalente do sistema elétrico a montante, no caso, o transformador de distribuição. Este trabalho foi integralmente apoiado pela Empresa Energética de Mato Grosso do Sul (ENERSUL), a quem agradecemos. C. Penna é Mestre em Ciências pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente trabalha na Gerência de Desenvolvimento de Mercado da ENERSUL. J. W. Resende é Ph.D pela University of Aberdeen (UK) e é professor da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia, desde 976. Considerando-se um determinado circuito secundário do sistema de distribuição da ENERSUL, ao qual se encontra instalado um capacitor de baixa tensão ( V) com uma potência de kvar, tem-se uma frequência de ressonância paralela em torno da harmônica de ordem 5, conforme pode ser observado na figura. Se uma corrente harmônica injetada por um equipamento perturbador corresponder à ordem da frequência de ressonância paralela, haverá o risco de sobretensões harmônicas, especialmente quando a rede operar com pouca carga. Estas sobretensões poderão danificar os capacitores, assim como as cargas sensíveis conectadas ao circuito. Para o caso de circuitos secundários de distribuição, os riscos se tornam ainda maiores quando a frequência de ressonância paralela se encontra entre 8 e 4 Hz. REATÂNCIA (OHMS) 5 4 Reatância Capacitiva Reatância Indutiva ORDEM HARMÔNICA FIGURA Reatâncias do transformador e do capacitor em função da ordem harmônica. Os benefícios esperados através da utilização do equipamento podem ser resumidos da seguinte forma: Funcionar como compensador de reativos na frequência fundamental (6 Hz); Capacidade de filtragem de correntes com frequências harmônicas; Proteção de capacitores instalados em baixa tensão contra ressonâncias paralelas; Redução de perdas pela geração de energia reativa na frequência fundamental e pela redução da corrente eficaz total circulante no circuito. II. ETAPAS DO TRABALHO O referido projeto foi dividido em 4 (etapas) etapas distintas, a saber: ETAPA I Desenvolvimento das bases teóricas refe- II Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica 89
2 Qualidade de Energia Elétrica rentes à teoria de filtros harmônicos aplicados a circuitos secundários de distribuição. Nesta etapa foram desenvolvidas todas as bases teóricas pertinentes ao projeto. Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas para levantamento do estado da arte no desenvolvimento de filtros harmônicos passivos. ETAPA II Realização de campanha de medições em circuitos secundários para determinação de um alimentador que possua um conjunto de transformadores de distribuição com conteúdo harmônico na tensão secundária, que possa ser corrigido com os filtros a serem desenvolvidos. Como consequência desta etapa, pode-se obter um diagnóstico da qualidade da energia elétrica nos circuitos secundários de distribuição escolhidos, antes da aplicação dos filtros. Finalizando-se esta etapa, foi elaborado um primeiro relatório parcial contendo o diagnóstico decorrente da campanha de medidas. ETAPA III Desenvolvimento/montagem dos filtros harmônicos passivos a serem utilizados nos circuitos selecionados na etapa II deste trabalho. Nesta etapa foram desenvolvidos e construídos os filtros para aplicação nos circuitos selecionados.. A figura ilustra a configuração física do equipamento instalado em poste. envolvidas no processo como, por exemplo, tensões e correntes harmônicas individuais, DHT de tensão, etc. Para uma melhor avaliação dos efeitos da instalação dos filtros, essas grandezas foram medidas e avaliadas estando inicialmente o filtro desenergizado e, em seguida, com o filtro energizado. III. MEDIÇÕES INICIAIS EFETUADAS EM CAMPO O primeiro passo para a implementação dos filtros harmônicos passivos nos circuitos alimentadores secundários de distribuição, consistiu da determinação dos locais da rede em que tais filtros serão instalados. No atual projeto, esses locais foram definidos como sendo as saídas de BT (em V/7V) de oito circuitos secundários de distribuição, todos pertencentes a um único alimentador (CGM-4/SE Miguel Couto, Campo Grande, MS). Tais circuitos são os seguintes: circuitos atendidos por transformadores trifásicos de kva; circuitos atendidos por transformadores trifásicos de 45 kva; circuitos atendidos por transformadores trifásicos de 75 kva; circuitos atendidos por transformadores trifásicos de,5 kva; 84 FIGURA Disposição física do equipamento instalado em poste de distribuição. Os materiais utilizados para a construção de cada filtro foram, basicamente, uma unidade capacitiva trifásica, três reatores monofásicos, um disjuntor trifásico e vários acessórios elétricos. As simulações computacionais foram desenvolvidas através de software específico, desenvolvido em ambiente MATLAB, no qual é possível a verificação da resposta do equipamento no circuito para as diversas configurações físicas passíveis de aplicação. O software permite, também, a simulação de circuitos secundários em termos de frequência fundamental e harmônicas. A utilização do software foi de fundamental importância para a definição dos esquemas de proteção e manobra a serem adotados nos equipamentos. ETAPA IV Alocação dos filtros nos circuitos selecionados e realização de medições para verificação dos resultados alcançados em cada circuito. Após a conexão dos equipamentos (filtros e medidores) foi realizado o acompanhamento das principais grandezas ANAIS DO II CITENEL / A próxima providência consistiu na medição das grandezas elétricas, tanto na freqüência fundamental como nas freqüências harmônicas dos locais escolhidos. No atual projeto, essas medições foram realizadas durante o segundo semestre de. Em cada um dos oito circuitos secundários foi instalado um equipamento de monitoração de parâmetros da Qualidade da Energia Elétrica, denominado PQNODE, do fabricante Dranetz-BMI. medição de tensões e correntes harmônicas, denominado PQNODE, do fabricante. Tal equipamento foi mantido instalado em cada um desses ramais por aproximadamente uma semana. Durante este período, as medições foram efetuadas de em minutos. Os resultados, uma vez armazenados no equipamento, foram levados para um programa digital, também fornecido pelo mesmo fabricante do equipamento mencionado acima. Diante do grande volume de informações disponíveis, muitas delas repetidas ciclicamente ao longo do período de medição, tornou-se necessária uma otimização dessas análises. Neste sentido, procurou-se dividir, apresentar e analisar os resultados em três intervalos de tempo bastante distintos entre si: o primeiro intervalo de tempo compreenderia todo o período da medição (em geral, uma semana); o segundo intervalo de tempo consistiria de um período de um dia de observação. Optou-se aqui por observar, para cada circuito, um dia de quinta-feira (em geral o
3 de maior carga) e um dia de domingo (que talvez correspondesse ao dia de menor consumo). O terceiro intervalo de tempo, na verdade, consistiu de três amostras de instantâneos do comportamento do circuito, ao longo de um dia, nos horários de h, 5h e 9h. Essas amostras foram obtidas para cada um dos dois dias analisados (uma quinta-feira e um domingo). Considerando-se o transformador de distribuição de 45 kva (com aproximadamente 9% de carregamento) utilizado no projeto em estudo, tem-se que a variação entre a potência reativa do capacitor a ser utilizado no filtro e o fator de potência do circuito na frequência fundamental obedece à curva da figura 4. 5 IV. ESPECIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DOS FILTROS HARMÔNICOS PASSIVOS PARA UTILIZAÇÃO EM CIRCUITOS SECUNDÁRI- OS AÉREOS DE DISTRIBUIÇÃO Potência reativa [kvar] 5 O projeto piloto desenvolvido pela ENERSUL constitui-se basicamente na construção de filtros passivos e suas conexões junto à circuitos secundários de baixa tensão. Os equipamentos são compostos por reatores [L] em série com capacitores [C] de baixa tensão, conforme ilustra a figura (a). A parte (b) desta figura mostra uma foto do filtro construído. FIGURA (a):diagrama trifilar simplificado; (b) aspecto final do filtro passivo sintonizado de baixa tensão. (a) (b) Considerando-se a frequência de sintonia utilizada no desenvolvimento do equipamento como sendo 88 Hz (harmônica fracionária de ordem 4,8) e a aplicação do mesmo junto ao circuito secundário de um transformador de 45 kva / Volts fase-fase, tem-se como parâmetros fixos os seguintes valores: Potência do capacitor = kvar (vide abaixo) Frequência de sintonia = 4,8 p.u.; Tensão nominal = Volts Fator de Potência FIGURA 4 Variação do fator de potência com a potência do capacitor. Pela análise da figura, pode-se verificar que a máxima potência capacitiva possível de se utilizar no filtro, sem que o circuito secundário torne-se capacitivo, é de aproximadamente 5 kvar. Em termos práticos, considerou-se como padrão um fator de potência de,95, o que equivale a um capacitor de kvar para utilização junto a um transformador de 45 kva. Um outro aspecto a ser considerado no desenvolvimento do filtro de baixa tensão diz respeito ao indutor. Nesse sentido, optou-se por indutores com núcleo de ferro devido, principalmente às suas dimensões reduzidas, o que facilitaria em muito sua conexão junto à circuitos secundários aéreos de distribuição de energia elétrica. O dimensionamento dos reatores se relaciona com a frequência de sintonia desejada, com a corrente total que circulará pelo ramo e, também, com a tensão aplicada entre seus terminais. Mesmo com a inserção da indutância em série [L] com o capacitor [C], para composição do filtro de harmônicas, tem-se que o sistema enxergará um capacitor puro para as frequências inferiores à frequência de sintonia do filtro. Assim, cuidados especiais devem tomados de tal forma que a frequência de ressonância paralela, ou anti-ressonância, como é chamada por alguns autores, não coincida com frequências harmônicas características dos circuitos secundários. Em termos práticos, como o filtro harmônico passivo aqui proposto será sintonizado na frequência harmônica de 4,8 pu, ou 88 Hz, deve-se tomar cuidado para que a frequência de anti-ressonância seja o mais distante possível da frequência de a harmônica. Sob este aspecto, a indutância do transformador representa uma variável de grande importância, maior até mesmo que a indutância do sistema elétrico a montante, uma vez que a reatância indutiva do transformador é cerca de a 5 vezes maior que a indutância equivalente do sistema elétrico. II Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica 84
4 Qualidade de Energia Elétrica A figura 5, a seguir, ilustra o comportamento da curva de resposta da impedância do ramo LC, para um filtro harmônico conectado ao secundário de um transformador de distribuição em função da frequência. FIGURA 5 Curva de resposta em frequência do ramo LC. De acordo com a figura 5, e considerando-se que a frequência de sintonia [f sint ] do filtro é a frequência de 88 Hz (4,8 pu ), haveria o risco de que a frequência de antiressonância do conjunto fosse exatamente coincidente com a frequência de a harmônica, ou 8 Hz. Para se precaver deste risco, o dimensionamento dos filtros foi realizado individualmente, para cada circuito secundário, considerando-se as impedâncias de cada um dos transformadores de distribuição envolvidos. Considerando-se como exemplo um capacitor trifásico de kvar, para composição do ramo LC a ser aplicado a um transformador de 45 kva, tem-se que a reatância capacitiva equivalente para a conexão em estrela das unidades capacitivas que compõem o capacitor trifásico em delta é exatamente igual a / (um terço) da reatância capacitiva entre fases do capacitor em questão. Dessa forma, tem-se: V ( ) X C = = = 4,84 Ω () Q. C 4,84 X CY =. X C = =,6 Ω () onde: X C = Reatância capacitiva para ligação em delta [W]; X C Y = Reatância capacitiva para ligação equivalente em estrela [W]; V = tensão entre fases no capacitor [Volts]; Q C = potência reativa do capacitor [Var]. Considerando-se os parâmetros fixos citados anteriormente, tem-se o cálculo da indutância do reator que irá compor o equipamento. Assim, isolando-se a variável [L] na equação (4), resulta: L = 4. π. f C (5) r. As variáveis fixas na equação (5) são: Q = ω. V. π.6. C C = = f r = 4,8 p. u = 88Hz (7),548 Farad (6) Substituindo-se as variáveis fixas em (5), resulta finalmente em L =,557 Henryes. Considerando-se, ainda, que a resistência total do ramo LC ( resistência intrínseca do reator + condutores) é R =, 4Ω, tem-se a topologia final do filtro passivo aplicado ao transformador de 45 kva, conforme mostrado na tabela abaixo. TABELA VALORES DE R, L e C PARA O FILTRO DE KVAR PARÂMETROS DO FILTRO R [Ω] L [µh] C [µf], As figuras 6.a e 6.b, a seguir, ilustram o comportamento da magnitude e do ângulo da impedância do ramo LC, constituinte do filtro desenvolvido, em função da frequência. Impedância [Ohms] Módulo da Impedância do Ramo LC x Ordem Harmônica Ordem Harmônica ( x E-) Ângulo da Impedância do Ramo LC (a) 84 A ressonância série do circuito LC a ser constituído se dará quando X C = X L na equação (). Assim, tem-se: ω. L = () ω. C onde: ω =. π. f r Rescrevendo-se a equação (), resulta a frequência de sintonia do ramo LC. f r = (4). π. LC ANAIS DO II CITENEL / Ângulo [Graus] Ordem Harmônica ( x E-) FIGURA 6 Módulo (a) e ângulo (b) da impedância do ramo LC em função da frequência. (b) Para simplificação e possibilidade de simulação de várias especificações de filtros, foi desenvolvido um software para o dimensionamento dos equipamentos. O referido software foi desenvolvido em ambiente MatLAB.
5 V. ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS MEDIÇÕES As tabelas e mostram os valores calculados para os parâmetros dos filtros. TABELA POTÊNCIAS E CORRENTES DOS FILTROS PROJETADOS Filtro Potência do Transformador [kva] Potência do Capacitor [kvar] Corrente Fundamental [A] Potência Reativa Final [kvar] e, 7,5,55 7,8 e 4 45,, 7,8,4 5 e 6 75,,5 4,8, 7 e 8,5 5, 4,96 5,6 TABELA PARÂMETROS FINAIS DOS FILTROS Filtro Resistência [Ω ] Capacitância [mf] Indutância [mh] e, 4,4 74,97 e 4, 548,5 557, 5 e 6, 685,7 445,78 7 e 8, 8,8 7,48 Após a montagem dos 8 filtros, os mesmos foram instalados no lado de baixa tensão dos 8 transformadores do alimentador CGM /SE Miguel Couto, na cidade de Campo Grande (MS). Neste artigo serão apresentados e comentados os resultados para dois filtros de potência de,5 KVAr, instalado junto a dois transformadores de 75 KVA. A. Transformador : Operação normal A figura 7 mostra o comportamento da Distorção Harmônica Total (DHT) da tensão na fase A, no secundário deste transformador. O período de observação de interesse é entre 5h e 6h. A DHT de tensão estava em torno de,5% quando, às 5h4m o filtro foi energizado. A partir deste instante, a DHT caiu para um valor médio de %. TH D Trend THD (%) August, at 4:: Local Max.76 Min. 4: 5: 6: 7: 8: FIGURA 7: Comportamento da DHT de tensão antes e durante a energização do filtro. A eficiência do filtro pode ser melhor observada pela figura 8, a qual ilustra o comportamento da Distorção Harmônica Individual (DHI) para a tensão harmônica de ordem 5 (para a qual o filtro está sintonizado). Com a energização do filtro, a DHI caiu de,75% para,75%. A DHT de tensão poderia ter sido reduzida ainda mais, caso o filtro tivesse uma potência fundamental maior do que o valor de,5 KVAr. De uma maneira geral, esta foi a principal observação negativa deste projeto: os filtros não tiveram uma eficiência maior, justamente porque suas potências eram baixas. Vale ressaltar que, na fase de projeto dos filtros, houve sempre a preocupação em não instalar capacitores de potência muito alta, pois isso poderia causar sobretensões durante as madrugadas. H5 Trend % Fund August, at 4:: Local Max.5 Min.97 4: 5: 6: 7: 8: FIGURA 8: Comportamento da DHI para a tensão harmônica de ordem 5. B. Transformador : Filtro com sobrecarga Nesta subseção serão mostrados os resultados do segundo filtro de,5 KVAr de potência (instalado também junto ao um transformador de,5 KVA), o qual apresentou problemas de sobrecarga. A figura 9 ilustra a variação da DHT de tensão na fase A. Tal como para o transformador, com a energização do filtro (ocorrida à 7h5m), a DHT novamente cai de,% para aproximadamente,%, comprovando a eficiência da filtragem. THD Trend.5 THD (%).5.5 August 4, at 7:4: Local Max.489 Min. 7:4 7:5 8: 8: 8: 8: 8:4 FIGURA 9: Comportamento da DHT de tensão antes e durante a energizção do filtro. Com relação à DHI para a tensão de 5 a. ordem, esta também foi acentuadamente reduzida: a figura mostra que, da mesma forma que para o primeiro transformador de,5 KVA (figura 9), o filtro de 5 a. harmônica reduziu a DHI para a 5 a. harmônica de,5% para,75%. H5 Trend % Fund August 4, at 7:4: Local Max.668 Min. 7:4 7:5 8: 8: 8: 8: 8:4 FIGURA : Comportamento da DHI para a tensão harmônica de ordem 5. II Congresso de Inovação Tecnológica em Energia Elétrica 84
6 Qualidade de Energia Elétrica Por outro lado, uma análise mais aprofundada das correntes no lado secundário deste transformador, antes e depois da energização do filtro, ainda se fazia necessária. A figura abaixo mostra a forma de onda, para a fase A, da corrente no secundário deste transformador, antes da energização do filtro correspondente. Observa-se aí que a corrente de 5 a. harmônica é de aproximadamente [A]. No entanto, quando o filtro é energizado (ver figura ), esta corrente de 5 a. harmônica cresce para 4[A]. A mais provável razão para este aumento de corrente harmônica de 5 a. ordem é a presença do filtro, que oferece um caminho elétrico mais curto para essas correntes ter atraído correntes de 5 a. harmônicas oriundas do lado de AT (,8 kv). FIGURA : Forma de onda da corrente (fase A) no circuito secundário do transformador e correspondente espectro harmônico ANTES da energização do filtro. FIGURA : Forma de onda da corrente (fase A) no circuito secundário do transformador e correspondente espectro harmônico APÓS a energização do filtro. ele estará sobrecarregado. Tudo isso que ocorreu com o filtro de,5 KVAr ora mencionado e com outros (um de 5 KVAr, um de KVAr e outro de 7,5 KVAr). Nas condições atuais, foi recomendado que esses filtros não sejam mantidos energizados, sob pena dos capacitores dos mesmos se danificarem. FIGURA : Forma de onda da corrente (fase A) no Filtro. Essa sobrecarga também explica a baixa eficiência do filtro no sentido de decrescer ainda mais a DHT de tensão. Um dos principais dados de entrada quando do projeto de um filtro sintonizado é exatamente o valor da corrente harmônica para a qual se pretende que ele atue. Esta informação leva ao cálculo do capacitor, e correspondente reator, adequados para reduzir a DHI de tensão relacionada com aquela ordem harmônica, de um certo valor (certamente indesejável), para outro (desejável). Ora, se a corrente harmônica que, na prática, é absorvida pelo filtro, for maior do que aquele valor de projeto, então o filtro não será mais capaz de reduzir a DHI para aquele valor originalmente desejado. Além disso, ele estará sobrecarregado. Tudo isso que ocorreu com o filtro de,5 KVAr ora mencionado e com outros (um de 5 KVAr, um de KVAr e outro de 7,5 KVAr). Nas condições atuais, foi recomendado que esses filtros não sejam mantidos energizados, sob pena dos capacitores dos mesmos se danificarem. Conforme mencionado acima, o destino final desta corrente de 5 a. harmônica, medida no secundário do transformador, é o filtro de 5 a. harmônica, ali instalado. A consequência direta disso é que este filtro passa a ficar com sobrecarga. Isso pode ser constatado também na figura, onde o valor eficaz da corrente medida é de 9,69 [A], enquanto que a corrente nominal deste filtro é de 4 [A] (vide Tabela ). Essa sobrecarga também explica a baixa eficiência do filtro no sentido de decrescer ainda mais a DHT de tensão: Um dos principais dados de entrada quando do projeto de um filtro sintonizado é exatamente o valor da corrente harmônica para a qual se pretende que ele atue. Esta informação leva ao cálculo do capacitor, e correspondente reator, adequados para reduzir a DHI de tensão relacionada com aquela ordem harmônica, de um certo valor (certamente indesejável), para outro (desejável). Ora, se a corrente harmônica que, na prática, é absorvida pelo filtro, for maior do que aquele valor de projeto, então o filtro não será mais capaz de reduzir a DHI para aquele valor originalmente desejado. Além disso, VI. AGRADECIMENTOS Os autores agradecem as contribuições técnicas do engenheiro José Rubens Macedo Jr. (Escelsa) que muito auxiliaram na realização desta pesquisa. VII. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS NORMAS [] IEEE Std 59-99, IEEE Recomended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems. DISSERTAÇÕES E TESES [] ALVES, Antônio C. Baleeiro, Análise de problemas e procedimentos na determinação de filtros harmônicos, Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Uberlândia MG ARTIGOS EM ANAIS DE CONFERÊNCIAS (PUBLICADOS): [] RESENDE, J.W, TAVARES, J. V., Modelagens de conversores e reatores controlados a tiristores para cálculos integrados de fluxo de carga e de penetração harmônica, XII Congresso Brasileiro de Automática, setembro de 998, Uberlândia-MG. PERIÓDICOS [4] ALVES, Mário F., Critérios para especificação e projeto de filtrosde harmônicas, Revista Eletricidade Moderna, junho ANAIS DO II CITENEL /
VI SBQEE 21 a 24 de agosto de 2005 Belém Pará Brasil Código: BEL 01 7595 Tópico: Análise, Diagnóstico e Soluções COMPENSAÇÃO CAPACITIVA EM REDES DE BAIXA TENSÃO COM CONSUMIDORES DOMÉSTICOS: IMPACTOS NO
APLICATIVO COMPUTACIONAL PARA ANÁLISE DE DISTORÇÕES HARMÔNICAS E PROJETO DE FILTROS PASSIVOS SINTONIZADOS
APLICATIVO COMPUTACIONAL PARA ANÁLISE DE DISTORÇÕES HARMÔNICAS E PROJETO DE FILTROS PASSIVOS SINTONIZADOS Andréia Crico dos Santos, Carlos Eduardo Tavares Núcleo de Qualidade da Energia Elétrica (NQEE)
Aplicação de Filtro de Harmônicos em Indústria: um Estudo de Caso
1 Aplicação de Filtro de Harmônicos em Indústria: um Estudo de Caso T. L. Ribeiro, Engenheiro, Metso Paper, e J.E. Rocha, Professor, UTFPR Abstract This paper presents an example of power factor correction
Capítulo II. Agrupamento de cargas e definições complementares
40 De modo geral, as cargas são agrupadas em um transformador de distribuição, que, desse modo, passa a fornecer energia para vários consumidores. Cada consumidor apresenta uma curva de demanda similar
3 Avaliação do Modelo Usual de Transformador com Tap Variável em Estabilidade de Tensão
3 Avaliação do Modelo Usual de Transformador com Tap Variável em Estabilidade de Tensão 3.1 Modelo Usual de Transformador com Tap Variável 3.1.1 Transformadores em Regime Permanente A partir dos ensaios
Aula 08 Conversores CC/CA Filtro LCL
Aula 08 Conversores CC/CA Filtro LCL Prof. Heverton Augusto Pereira Universidade Federal de Viçosa - UFV Departamento de Engenharia Elétrica - DEL Gerência de Especialistas em Sistemas Elétricos de Potência