MFC46 PLUS - Controlador configurável para unidades de tratamento de ar | Dedicados (Climate) | Mercato Automação
O controlador configurável MFC46 Plus é utilizado para controle de temperatura, umidade, pressão, entalpia, renovação de ar pela taxa de Co2, dentre outras rotinas de controle.
O controlador possui um hardware com um número maior de entradas e saídas, que permite controle e monitoramento de equipamentos que exijam maior quantidade de pontos de controle.
Este equipamento conta com porta Ethernet, que possibilita integração com redes IP, permitindo maior velocidade de comunicação e segurança. Sua programação horária com relógio interno e a opção de sensores remoto, fazem do MFC46 Plus um poderoso equipamento que pode ser aplicado em diversos equipamentos de climatização e unidades de tratamento de ar.
Configuração Completa via interface local
ou via software Mconfig
Lead-lag operação em paralelo de até 8
controladores (revezamento)
Protocolo de comunicação Modbus TCP e RTU
e BACnet IP e MS/TP
Interface de comunicação 1 porta ethernet 10/100 e
Entradas digitais e/ou universais 18 entradas digitais (contato seco) ou sensor
de temperatura NTC 10K (curvas AN e CP)
Saídas digitais 16 saídas digitais a relé para acionamento
de cargas (capacidade de 2A @ 250VAC)
Onde é possível encontrar a última versão de firmware do MFC46-PLUS?
Para acessar a última versão de firmware e documentação de todos os nossos equipamentos, é necessário fazer o cadastro em nosso site para a área do cliente, neste link: http://www.mercatoautomacao.com.br/ccp/cadastro.aspx
Como atualizar o firmware do MFC46-PLUS?
Você pode acessar o nosso tutorial de atualização de firmware pelo link: http://www.mercatoautomacao.com.br/userfiles/me/imagens/Suporte/FAQ/Atualização%20de%20firmware%20-%20SEM%20ETH.pdf
Como colocar o equipamento em modo atualização?
Para saber como colocar o equipamento em modo atualização, você também pode acessar o nosso tutorial de atualização de firmware pelo link: http://www.mercatoautomacao.com.br/userfiles/me/imagens/Suporte/FAQ/Atualização%20de%20firmware%20-%20SEM%20ETH.pdf
Quais variáveis o MFC46-PLUS é capaz de controlar?
O MFC46-PLUS é capaz de controlar temperatura (refrigeração e aquecimento), umidade (desumidificação e umidificação), renovação de ar (CO2) e pressão.
Em quais tipos de equipamentos posso usar o controlador MFC46-PLUS?
O MFC46-PLUS costuma controlar sistemas de climatização que necessitam de 3 estágios de refrigeração, 3 estágios de aquecimento, ventilador e umidificador. Além de fan-coils para uso hospitalar, UTAs, fan-coils com recuperador/trocador de calor, etc.
Posso utilizar o MFC46-PLUS para controlar duas máquinas?
Não, cada MFC46-PLUS deve ser utilizado para controle de apenas uma máquina.
Quais os protocolos que o MFC46-PLUS possui?
O MFC46-PLUS possui protocolo BACnet MS/TP e IP, MODBUS RTU e TCP.
Qual o IP de fábrica do MFC46-PLUS?
O que pode ser feito via webserver nos equipamentos?
Via webserver são realizadas as configurações de comunicação dos protocolos, verificação e edição de hora/data e comandos para reinicializar e voltar a configuração padrão de fábrica (default).
Como é feita a conexão de rede com o controlador?
O MFC46-PLUS possui 2 tipos de meio físico para comunicação em rede, porém ambas dependem de uma pré-configuração dos parâmetros de rede, via web browser ou diretamente via display.
Quais os sensores compatíveis com o MFC46-PLUS?
: O MFC46-PLUS é compatível com sensores NTC curva tipo AN(tipo III) ou CP(tipo II), 4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 2-10V além de sinais digitais do tipo contato seco/p>
Qual a distância máxima para instalação do sensor de temperatura NTC?
O MFC46-PLUS possui programação horária?
Sim, ele possui programação horária de operação ou habilitação manual (entradas ou interface local).
Qual a corrente máxima suportada na fonte 24V do MFC46-PLUS ?
O MFC46-PLUS possui 8 entradas analógicas, sendo assim a fonte suporta 8 sensores 4-20mA. Logo, 160mA é a corrente máxima suportada pela fonte.
Qual a corrente e tensão máxima das cargas das saídas digitais?
Quantos sensores de temperatura é possível utilizar no MFC46-PLUS
O MFC46-PLUS possui mais de um tipo de temperatura para controle, porém apenas para temperatura ambiente ele aceita até 3 sensores NTC para medição de temperatura ambiente além do sensor do display remoto (MDR). O controlador pode usar o valor mínimo, a média ou o valor máximo destas 4 temperaturas.
Qual o máximo de sensores de umidade é possível utilizar no MFC46-PLUS
O MFC46-PLUS permite o uso de até 3 sensores de umidade no ambiente, calculando a média das leituras.
Qual o máximo de sensores de CO2 é possível utilizar no MFC46-PLUS?
O controlador permite o uso de até 2 sensores de CO2 conectados nas entradas. O valor máximo é usado para o controle interno.
Como altero o setpoint de pressão do MFC46-PLUS?
Como configurar revezamento entre 2 MFC46-PLUS?
Você pode verificar como fazer as configurações de revezamento (rodízio) no nosso tutorial no link: http://www.mercatoautomacao.com.br/userfiles/me/imagens/Suporte/FAQ/Revezamento%20de%20MFC.pdf
Posso utilizar dois MDRs em um MFC46-PLUS?
Não, não é possível utilizar
Como comunicar o MFC46-PLUS com o software MConfig?
Para comunicar o MFC46-PLUS com o software Mconfig você pode acessar nosso tutorial no link:http://www.mercatoautomacao.com.br/userfiles/me/imagens/Suporte/FAQ/Software%20MConfig%20–%20Tutorial%20de%20utilização.pdf
Existem diferenças entre as lógicas do MFC, MFC-ETH e MFC46 PLUS?
As lógicas desses controladores não possuem diferença. Porém, o MFC-ETH possui porta ethernet e suporta os protocolos BACnet IP e MODBUS TCP. Já o MFC46 PLUS, foi desenvolvido para comportar todas as lógicas que o MFC possui sendo executadas ao mesmo tempo. Por isso, tem mais I/O's e também protocolo BACnet IP e MODBUS TCP/UDP.