*Este produto é fornecido exclusivamente para Construtoras
Solquent Plus
Indicado para residências com área construída de até 80 m² 80 m²
Caixa de quebra pressão que recebe alimentação de água fria direta da rede pública ou caixa central elevada Termoplástico com capacidade nominal de 25 litros Termoplástico com capacidade nominal de 80 litros
Coletor Solar Área 1,6 m² ou 2,0 m² 1,6 m² ou 2,0 m²
Isolamento Térmico Poliuretano Rígido sem CFC Poliuretano Rígido sem CFC
Caixa Externa Perfil Lateral e Fundo em Alumínio Perfil Lateral e Fundo em Alumínio
Tubulação Cobre Cobre
Vedação Borracha de Silicone Borracha de Silicone
Especificações do Coletor Solar 1,6 m² Comprimento 2006 mm 2006 mm
Largura 802 mm 802 mm
Altura 54 mm 54 mm
Peso Vazio 16,5 kg 16,5 kg
PME (Produção Média Mensal de Energia) 131,94 kWh/mês 131,94 kWh/mês
Especificações do Coletor Solar de 2,0m² Comprimento 2006 mm 2006 mm
Largura 1008 mm 1008 mm
Peso Vazio 22 kg 22 kg
PME (Produção Média Mensal de Energia) 165,82 kWh/mês 165,82 kWh/mês
Rerservatório Térmico Interno Termoplástico Inox
Isolamento Térmico Poliuretano sem CFC Poliuretano sem CFC
Capa Externa Alumínio Alumínio
Pés/Suporte Aço com pintura especial em tinta epoxi a pó Aço com pintura especial em tinta epoxi a pó
Dimensões/Peso do Reservatório Térmico Diâmetro 500 mm 600 mm
Comprimento 1580 mm 1000 mm
Peso Vazio 28 kg 32 kg
Capacidade do Reservatório Térmico Nominal 200 litros 200 litros
Válvula Atenuante de Congelamento Opcional Opcional
Passo a Passo da Instalação do Aquecedor Solar Compacto Solquent
NUNCA INSTALE O SISTEMA SEM OBEDECER ÀS NORMAS E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA, PARTICULARMENTE AQUELAS LIGADAS À TRABALHO EM ALTURA!
Passo 01 - Análise e definição de telhado ideal
Com o projeto executivo em mãos, deve-se observar o local indicado no projeto para a instalação, ou seja, em qual lado do telhado deve ficar o aquecedor solar. Também é possível ver no projeto, a quantidade e o tipo do coletor, pois existem locais onde devem ser instalados 2 coletores e outros onde 1 coletor atenderá às exigência do projeto em função da orientação de cada telhado.
Projeto em planta de conjunto habitacional
Passo 02 - Preparação da estrutura do telhado
Após a escolha do telhado deve-se preparar a estrutura. Isso é feito com a instalação de dois caibros auxiliares que irão sustentar o reservatório térmico. A distância entre eles deve ser de 1,08 à 1,12 metros.
Caibro auxiliar instalado para receber o suporte do RT através da fixação por barras roscadas
Vista dos detalhes de fixação do reservatório térmico sobre o telhado
Passo 03 - Preparação da fixação do suporte do reservatório térmico
Com os caibros auxiliares no lugar, é hora de fixar as barras roscadas de suporte do reservatório térmico. Normalmente, a barra vem inteira e deve ser cortada em 4 pedaços de 25 centímetros cada. Também serão necessárias as porcas e arruelas.
Barra roscada inteira
Barra roscada cortada e com porcas e arruelas
Passo 04 - Furação da estrutura do telhado e telhas
Após o corte da barra roscada, é hora de furar os caibros auxiliares e as telhas e fixar as barras com as porcas e arruelas, de modo que uma parte da barra roscada fique acima do nível da telha. É muito importante que o furo na telha não fique no canal da água, ou seja, que o furo seja feito em uma telha do tipo capa e não bica.
Furo sendo feito em telhado tipo capa
Fixação da barra roscada no caibro auxiliar
Passo 05 - Medidas para fixação das barras roscadas
As barras roscadas devem ser fixadas de acordo com as distâncias dos furos dos pés do reservatório térmico, que é de 32 centímetros. É aconselhável instalar esse reservatório no ponto mais alto possível do telhado.
Dist�ncia entre as barras roscadas
Vista em corte da barra roscada instalada
Desenho em corte da barra roscada instalada
Passo 06 - Reposição das telhas e vedação das barras roscadas
Depois é preciso encaixar as telhas e fazer algo muito importante, que é a vedação dos furos com silicone e manta asfáltica por cima.
Telha furada sendo colocada sobre a barra roscada já fixada
Barra roscada sendo vedada com silicone junto à telha do tipo capa
Manta asfáltica colocada por cima do silicone e junto à barra roscada
Passo 07 - Colocação do reservatório térmico sobre o telhado
Depois é preciso colocar as porcas e arruelas, posicionar o reservatório térmico no lugar encaixando os furos dos pés em cada barra roscada e, em seguida, nivelar de modo que os pés não encostem nas telhas, lembrando que os pés do reservatório térmico já servem como suporte do próprio reservatório.
Porcas e pés do reservatório térmico já sendo fixados nas barras roscadas
Passo 08 - Fixação do reservatório térmico e caixa quebra-pressão
Após posicionar corretamente o reservatório térmico, faça o aperto das porcas com as arruelas para travá-lo. Inicie a montagem do tanque de quebra pressão, fixando-o com as duas cintas de alumínio e rebites que compõem o kit. Este tanque deve ficar no prumo e a sua boia deve ser regulada após a montagem. É importante que o braço da boia fique em uma posição de forma a trabalhar verticalmente.
Porca de fixação do reservatório térmico na barra roscada sendo apertada
Caixa Quebra-Pressão sendo fixada com rebites
Passo 09 - Uso de gabaritos na montagem do reservatório térmico
Muitas vezes a montagem do tanque de quebra-pressão e sua boia é feita ainda no chão, com o uso de gabaritos, de forma a facilitar e acelerar a montagem desses componentes.
Montagem da Caixa de Quebra-Pressão no RT sobre gabarito
Caixa de Quebra-Pressão sendo fixada no RT com uso de gabarito
Passo 10 - Fixação do suporte dos coletores
Avalie e defina a posição do coletor e prepare as cintas de fixação do mesmo. Cada cinta deve ser passada pela telha e não é necessário furar a telha para isso. Dentro do telhado, ela é dobrada e fixada na estrutura com um parafuso autobrocante.
Suporte tipo cinta metálica de fixação do coletor solar sendo introduzido no telhado
Técnico ajustando a posição do suporte tipo fita metálica no telhado
Suporte tipo cinta metálica do coletor solar ajustado para ser fixado internamente
Passo 1 da fixação da cinta na estrutura do telhado
Passo 2 da fixação da cinta na estrutura do telhado
Suporte tipo cinta metálica para coletores fixado na estrutura do telhado
Passo 11 - Fixação do coletor solar
Na sequência, encaixa-se o coletor no suporte de coletores tipo cinta metálica de forma que o mesmo fique fixado sobre o telhado.
Coletor solar sendo fixado nos suportes sobre o telhado
Coletor solar já fixado nos suportes
Passo 12 - Interligação hidráulica do aquecedor solar
Depois é hora de realizar as interligações hidráulicas e fixar todas as mangueiras através das abraçadeiras que compõem o kit de instalação. Caso tenha válvula anticongelamento também é o momento de fixá-la. Algumas vezes, isso é feito ainda no chão, quando se usa os gabaritos de montagem. A mangueira da saída de consumo do reservatório térmico também já pode ser conectada ao tubo de consumo que está à espera acima do telhado. Todas essas mangueiras devem receber isolamento com proteção U.V.
Mangueira sendo fixada no coletor solar
Isolamento térmico é afastado para fixação da abraçadeira junto ao coletor solar
Tubos de interligação com isolamento térmico com proteção de folha de alumínio
Passo 13 - Interligação do aquecedor solar à rede pública de abastecimento de água fria
Nesse momento, faz-se a ligação da água fria, que vem da instalação hidráulica da casa após o hidrômetro, para o tanque quebra pressão. Para isso, normalmente são necessários: registro esfera de PVC ½", tubo de PVC de ½", cotovelos de PVC de ½", união de PVC de ½", te de PVC de ½", lixa e cola para PVC. Essas peças não acompanham o kit de instalação do aquecimento solar. É importante proteger essas peças de PVC da irradiação solar.
Registro de PVC sendo instalado na Caixa de Quebra-Pressão
Rede hidráulica de água fria sendo conectada à Caixa de Quebra-Pressão e Respiro isolado termicamente
Passo 14 -Interligação com a rede hidráulica de água quente
Agora é hora de finalizar e fazer a interligação da saída de água quente do reservatório térmico com a rede hidráulica de água quente da residência que já deve estar na espera acima do telhado. Lembrar de vedar bem os furos de passagem.
Interligação do tubo de consumo do reservatório térmico na hidráulica da residência
Passo 15 - Verificação da vedação de tubos junto às telhas
A próxima etapa é verificar a vedação de todos os furos feitos nas telhas para a passagem dos tubos hidráulicos. Lembre-se que isso é muito importante e essa vedação deve ser feita com silicone no furo e manta asfáltica por cima, da mesma forma que se fez a vedação das barras roscadas de suporte do reservatório térmico.
Tubo Hidráulico vedado com silicone e manta asfáltica
Passo 16 - Enchimento do sistema e verificação de funcionamento
Agora é só encher o sistema e conferir se não há vazamentos e também verificar se a água passou a ser aquecida.
Aquecedor Solar Compacto com sua instalação concluída e pronto para aquecer a água e gerar benefícios
Certificação dos produtos no INMETRO
Nº Registro INMETRO
Pressão de trabalho (M.C.A.)
003661/2019 Solquent Solquent 1,60 m² 2006 802 1,609 Alumínio Vidro Liso 40 16,5 18,0 Cobre A 131,94
003661/2019 Solquent Solquent 1,80 m² 2006 918 1,842 Alumínio Vidro Liso 40 18,0 19,7 Cobre A 150,90
003661/2019 Solquent Solquent 2,00 m² 2006 1008 2,022 Alumínio Vidro Liso 40 22,0 24,0 Cobre A 165,82
003661/2019 Solquent Solquent 2,24 m² 2006 1120 2,247 Alumínio Vidro Liso 40 25,0 27,2 Cobre A 183,70
003662/2019 Solquent Solquent I 1,60 m² 2007 801 1,608 Alumínio Vidro Liso 40 18,5 20,0 Inox B 128,71
003662/2019 Solquent Solquent I 1,80 m² 2007 918 1,842 Alumínio Vidro Liso 40 21,0 22,7 Inox B 146,94
003662/2019 Solquent Solquent I 2,07 m² 2007 1030 2,067 Alumínio Vidro Liso 40 23,0 25,0 Inox B 165,31
003662/2019 Solquent Solquent I 2,26 m² 2007 1125 2,258 Alumínio Vidro Liso 40 26,0 28,2 Inox B 180,48
N° Registro INMETRO
Pressão de trabalho(M.C.A)
Perda Esp. de Energia Mensal (kW.h/I.mês)
003946/2019 Solquent RT 200l - PEAD 200 Polietileno Alumínio Poliuretano 480 1590 0,5 23,0 223,00 0,23