Conforme ilustrado nos gráficos de número de ciclos versus profundidade de descarga dos modelos, a vida útil da bateria será prolongada quão menor for a quantidade de carga dela retirada a cada ciclo. Recomenda-se que apenas 20% da capacidade nominal da bateria seja retirada a cada ciclo, submetendo-a à plena carga antes de uma próxima descarga. Esta prática irá evitar que a bateria atinja estados de descarga profunda, o que reduz sobremaneira sua vida útil. Temperaturas elevadas também contribuem para a redução da vida útil da bateria, portanto, devem ser evitadas no local de sua instalação. O dimensionamento permite avaliar criteriosamente a aplicação e ajuda a escolher a bateria que melhor se aplica ao projeto fotovoltaico.
Cabos elétricos flexíveis nas cores vermelho e preto - para ligações em série ou em paralelo com espessura mínima de 25 mm a 35 mm em sistemas com até 04 baterias
Controlador de carga – indispensável caso seja utilizado painéis fotovoltaicos ou geradores eólicos para carregar as baterias/acumuladores. Clique Aqui para visitar a sessão de Controladores de Carga e clique Aqui para visitar a sessão de painéis fotovoltaicos
Ao contrário das baterias para veículos, as baterias estacionárias da nova linha Moura Solar podem ser utilizadas diariamente em ciclos de carga e descarga bem mais profundos. Também são mais resistentes e podem ter durabilidade superior a 04 anos.
O recomendado é utilizar apenas baterias. Porém, as baterias automotivas poderão ser uma opção economicamente mais viável em aplicações onde as baterias forem descarregadas mais esporadicamente e com profundidade de descarga pequena. Caso as baterias para veículos sejam utilizadas, a sua vida útil será menor e o fabricante poderá reduzir ou invalidar a garantia fornecida.
E verificar se existe a presença de impurezas contaminações externas, acúmulo de impurezas, rupturas, agressões, folga, corrosões nos terminais, caso detectado isolar eletricamente o conjunto ou monobloco e limpar com um tecido sintético embebido em solução de bicabornato de sódio. Não utilizar solventes ou abrasivos para a limpeza.
Mensalmente medir e registrar a tensão da série de baterias, se necessário ajustar a tensão de flutuação para o valor correto.
Semestralmente, medir e registrar a tensão série das baterias a variação dos monoblocos devem apresentar uma variação de tensão máxima de 2,5% em relação a média. (Consulte o manual ou o nosso departamento técnico para te auxiliar)
Envie um e-mail para contato@minhacasasolar.com.br com os seguintes dados: Potência (watts) dos equipamentos que serão alimentados pelas baterias, o tempo de funcionamento diário (horas) dos equipamentos e a aplicação/uso do sistema. Sem essas informações não é possível dimensionar o banco de baterias