Perché si raccomanda di fare spesso un test della batteria?
¿Por qué se recomienda hacer a menudo una prueba de la batería?
Una delle regole più critiche nella manutenzione e nella sicurezza degli UPS è l’esecuzione di un test regolare della batteria. Il nostro software offre una funzione di programmazione per questo compito. Se le batterie non vengono controllate regolarmente, possono verificarsi le seguenti situazioni: – La capacità della batteria diminuisce nel tempo e raggiunge un punto in cui non può sostenere il carico abbastanza a lungo. Potrebbe anche rendere l’UPS inutilizzabile. – La carica continua di batterie difettose può portare a perdite, rigonfiamenti o addirittura bruciature della batteria. Test di base della batteria Il software eseguirà un test della batteria di 10 secondi. Si prega di notare che il test prova solo che la batteria terrà il carico collegato per 10 secondi. Quindi, il test determinerà solo se la batteria non è esaurita. Raccomandiamo il test di base almeno una volta al mese. Test di vita reale Poiché il tipico tempo di backup previsto è molto più lungo di 10 secondi, si raccomanda una prova di vita reale per assicurare la corretta funzionalità del sistema UPS. Interrompere l’ingresso (ad esempio, commutando l’interruttore di ingresso o scollegando il cavo di ingresso) e misurare per quanto tempo l’UPS può fare il backup del carico. Conoscendo il carico in watt (lo si può leggere nel software di monitoraggio), lo si può confrontare con le prestazioni reali. Non esitate a contattare il nostro team di supporto se avete bisogno di una raccomandazione. Questo vi darà la migliore visione d’insieme delle condizioni delle batterie. È anche possibile monitorare il tempo di backup che cambia durante la durata di vita delle batterie. Se scende al di sotto delle vostre esigenze, cambiate le batterie. Si consiglia di eseguire il test di vita reale con il seguente programma: All’inizio di ogni operazione Ogni 6 mesi nei primi 2 anni Ogni 3 mesi dopo 2 anni
Una de las reglas más críticas en el mantenimiento y la seguridad SAI es realizar una prueba periódica de la batería. Nuestro software ofrece una función de programación para esta tarea. Si las baterías no se revisan con regularidad, pueden producirse las siguientes situaciones: – La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y llegará a un punto en el que no podrá soportar la carga el tiempo suficiente. Incluso podría inutilizar el SAI. – La carga continua de baterías defectuosas puede provocar fugas, hinchazón o incluso quemar la batería. Prueba de batería básica El software realizará una prueba de batería de 10 segundos. Tenga en cuenta que la prueba sólo demuestra que la batería aguanta la carga conectada durante 10 segundos. Por lo tanto, la prueba sólo determinará si la batería no está agotada. Se recomienda realizar la prueba básica al menos una vez al mes. Prueba de la vida real Dado que el tiempo de respaldo típico esperado es mucho mayor que 10 segundos, recomendamos realizar una prueba en la vida real para garantizar el correcto funcionamiento del sistema SAI. Por favor, corte la entrada (es decir, conmutando el disyuntor de entrada o desenchufando el cable de entrada) y mida el tiempo que el SAI puede respaldar la carga. Conociendo la carga en vatios (puedes leerla en el software de monitorización), puedes compararla con el rendimiento real. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia si necesita una recomendación. Esto le dará la mejor visión general del estado de las baterías. También puedes controlar el tiempo de respaldo que cambia a lo largo de la vida útil de las baterías. Si cae por debajo de sus necesidades, cambie las pilas. Recomendamos realizar la prueba en la vida real con el siguiente programa: Al principio de cualquier operación Cada 6 meses en los primeros 2 años Cada 3 meses después de 2 años