Con quale frequenza devo misurare i livelli di CMS? Qual è il procedimento necessario?
¿Con qué frecuencia debo medir mis niveles de CMS y cuál es el proceso?
Devi misurare i livelli di CMS nei letti di setaccio ogni 18-24 mesi per verificare la perdita di materiale e l’assestamento. I sintomi di una perdita di materiale CMS includono una purezza non conforme alle specifiche, oltre alla presenza di “polvere” sul CMS nelle valvole di processo e nella filtrazione a valle. Per controllare i livelli del CMS:
Spegni l’unità. Chiudi la valvola del serbatoio di N2 serrando la valvola proveniente dal generatore.
Depressurizza i letti di setaccio aprendo le valvole a sfera situate sulla parte anteriore dell’unità (su ciascun lato).
Esse presentano maniglie gialle e un manometro posizionato accanto a esse. Esse resteranno aperte per tutta la durata del processo.
Le unità più piccole non usano valvole e consentono di rilasciare la pressione tirando la valvola di sicurezza sulla parte superiore del letto.
Rimuovi i tappi nella parte superiore dei setacci.
Misura dall’inizio della filettatura fino a quando la rollina si arresta.
Qualsiasi elemento che supera i 7 pollici indica un vuoto aperto e deve essere rabboccato.
Contattaci per un preventivo per il materiale CMS aggiuntivo.
Los niveles de CMS en sus lechos de tamiz se deben medir cada 18-24 meses para comprobar la pérdida de material y la sedimentación. Los síntomas de una pérdida de material CMS incluyen pureza fuera de espectro, así como «polvo» CMS en las válvulas de proceso y la filtración en sentido descendente. Para comprobar los niveles de CMS:
Apague su unidad.
Active la válvula de su depósito de almacenamiento N2 cerrando la válvula que viene del generador.
Despresurice sus lechos de tamiz abriendo las válvulas esféricas situadas en la parte delantera de la unidad (cada lado).
Disponen de asas amarillas y tienen un manómetro situado junto a ellas. Permanecerán abiertas durante todo el proceso.
Las unidades más pequeñas no dispondrán de válvulas y la presión se puede liberar tirando de la válvula de descarga de seguridad en la parte superior del lecho.
Retire los tapones en la parte más alta de los lechos de tamiz. Mida desde la parte superior de las roscas hasta que se detenga su cinta de medir.
Cualquier cosa superior a 7 pulgadas es un vacío abierto y se debe completar. Contacte con nosotros para recibir un presupuesto para material CMS adicional.