Why is it recommended to often do a battery test?
Perché si raccomanda di fare spesso un test della batteria?
One of the most critical rules in UPS maintenance and safety is performing a regular battery test. Our software offers a scheduling function for this task. If batteries are not checked regularly following situations may happen: • Battery capacity will decrease over time and reach a point where it cannot support the load long enough. It might even render the UPS unusable. • Continuous charging of faulty batteries may lead to leaks, swelling or even burning of the battery. Basic Battery Test The software will perform a 10 second battery test. Please note that the test only proves that the battery will hold the connected load for 10 seconds. Hence, the test will only determine if the battery is not depleted. We recommend the basic test at least once a month. Real Life Test Since the typical expected backup time is much longer than 10 seconds, we recommend a real life test to ensure the proper functionality of the UPS system. Please cut off the input (i.e. by switching the input breaker or unplugging the input cable) and measure how long the UPS can backup the load. Knowing the load in watts (you can read it in the monitoring software), you can compare it with the real performance. Feel free to contact our support team if you need a recommendation. This will give you the best overview of the batteries condition. You can also monitor the backup time changing over the lifespan of the batteries. If it drops below your requirement, please change the batteries. We recommend to perform the real life test with the following schedule: At the very beginning of any operation Every 6 months in the first 2 years Every 3 months after 2 years
Una delle regole più critiche nella manutenzione e nella sicurezza degli UPS è l’esecuzione di un test regolare della batteria. Il nostro software offre una funzione di programmazione per questo compito. Se le batterie non vengono controllate regolarmente, possono verificarsi le seguenti situazioni: – La capacità della batteria diminuisce nel tempo e raggiunge un punto in cui non può sostenere il carico abbastanza a lungo. Potrebbe anche rendere l’UPS inutilizzabile. – La carica continua di batterie difettose può portare a perdite, rigonfiamenti o addirittura bruciature della batteria. Test di base della batteria Il software eseguirà un test della batteria di 10 secondi. Si prega di notare che il test prova solo che la batteria terrà il carico collegato per 10 secondi. Quindi, il test determinerà solo se la batteria non è esaurita. Raccomandiamo il test di base almeno una volta al mese. Test di vita reale Poiché il tipico tempo di backup previsto è molto più lungo di 10 secondi, si raccomanda una prova di vita reale per assicurare la corretta funzionalità del sistema UPS. Interrompere l’ingresso (ad esempio, commutando l’interruttore di ingresso o scollegando il cavo di ingresso) e misurare per quanto tempo l’UPS può fare il backup del carico. Conoscendo il carico in watt (lo si può leggere nel software di monitoraggio), lo si può confrontare con le prestazioni reali. Non esitate a contattare il nostro team di supporto se avete bisogno di una raccomandazione. Questo vi darà la migliore visione d’insieme delle condizioni delle batterie. È anche possibile monitorare il tempo di backup che cambia durante la durata di vita delle batterie. Se scende al di sotto delle vostre esigenze, cambiate le batterie. Si consiglia di eseguire il test di vita reale con il seguente programma: All’inizio di ogni operazione Ogni 6 mesi nei primi 2 anni Ogni 3 mesi dopo 2 anni