How are solar power strings connected to the string board?
Come si collegano le stringhe fotovoltaiche alla scheda stringhe?
Off grid: the 'string boards' handle parallel connection between photovoltaic strings, usually composed of 3 or 4 panels connected in series. Each string must have voltage from 90 to 160 V (120 V is recommended for optimal efficiency of the MPPT) and current no higher than 10 A (12 A with appropriate fuses). The strings must be inserted through the dedicated holes in the ZHERO case and screwed to the board terminal block, paying attention to the connection sequence. On grid: the 'string boards' handle parallel connection between the solar panel strings, usually composed of 7 to 15 panels connected in series. Each string must have voltage between 200 and 600 V (300 - 400 V recommended for optimal MPPT performance) and current of no more than 10 A (12 A with appropriate fuses). The strings must be plugged in via dedicated connectors inside the ZHERO unit
Off grid: le “schede stringhe” si occupano di effettuare il parallelo tra le stringhe fotovoltaiche, in genere composte da 3 o 4 pannelli collegati in serie. Ogni stringa deve avere una tensione compresa tra 90 – 160 V (raccomandata 120 V in modo da ottenere il miglior rendimento del MPPT) e una corrente non superiore ai 10 A (12 con opportuni fusibili). Le stringhe devono essere inserite tramite i fori dedicati nel carter di ZHERO ed avvitati alla morsettiera della scheda prestando attenzione all’ordine di connessione. On grid: le “schede stringhe” si occupano di effettuare il parallelo tra le stringhe fotovoltaiche, in genere composte da 7 a 15 pannelli collegati in serie. Ogni stringa deve avere una tensione compresa tra 200 e 600V (raccomandata tra 300 - 400 V in modo da ottenere il miglior rendimento del MPPT) e una corrente non superiore ai 10 A (12 con opportuni fusibili).Le stringhe devono essere inserite tramite i connettori dedicati all'interno di ZHERO