What is the best disinfection method?
Qual è il metodo di disinfezione migliore?
There are two main techniques: de-bacterisation with UV-C rays and chlorination.
UV-C lamps in steel combustion chambers emits rays with the right wavelength, similar to the absorption frequencies of the bacteria’s cell walls, to cause their destruction. The key components of all UV systems are the lamp and the ballast, the quartz sleeve to protect the lamp and a disinfection chamber, correctly designed according to the range of the irradiation time and the power of the lamp.
Maintenance consists of annual lamp replacement and quartz cleaning.
However, it should be noted that the system must be carefully monitored over time to prevent bacteria from colonising the pipes again in the event of anomalies or if you forget to replace the exhausted lamp.
Therefore, if you decide to adopt this system, it will be good to disinfect the pipes with chlorine, periodically to ensure safety, and whenever there is a malfunction or switch off of the lamp.
Disinfection with chlorine-based formulations is the safest method and is carried out by means of a dosing pump that delivers the right dosage, according to the flow of water to be treated.
Chemical disinfectants have a shorter or longer coverage power and are thus able to ensure their bactericidal action even in the periods following the dosage.
Using one technology or the other depends on the risk that the water can re-contaminate itself: when consumption occurs close to the treatment or in cases where the pipes are hygienically safe, then the UV-C treatment can be used safely. In other cases, it is preferable to intervene with a disinfectant.
There are also more critical conditions in which both technologies are used together, to ensure potability up to the tap without using excessive doses of chemical disinfectants that would make the water safe but unpleasant to drink.
Due sono i principali sistemi: debatterizzazione a raggi UV-C e clorazione.
I raggi derivanti dalle lampade UV-C posizionate all’interno della camera di combustione in acciaio, avendo una lunghezza d’onda molto prossima alle frequenze di assorbimento delle pareti cellulari, ne causano la distruzione. Gli elementi chiave di tutti i sistemi UV sono la combinazione della lampada e del reattore, il manicotto di quarzo per proteggere la lampada ed una camera di disinfezione, correttamente progettata in funzione della portata del tempo di irraggiamento e della potenza della lampada.
La manutenzione consiste nella sostituzione annuale della lampada e nella pulizia del quarzo.
Tuttavia, è bene precisare che il sistema deve essere attentamente monitorato nel tempo per evitare che, in caso di anomalie o qualora ci si dimentichi di sostituire la lampada esaurita, i batteri colonizzino nuovamente le tubature.
Pertanto, se si decide di adottare questo sistema, sarà bene effettuare disinfezioni delle tubature mediante cloro sia periodicamente, per sicurezza, sia ogni qualvolta si riscontra un malfunzionamento o spegnimento della lampada.
La disinfezione con formulati a base di cloro è il metodo più sicuro e si effettua mediante una pompa dosatrice a dosaggio proporzionale alla portata di acqua da trattare.
I disinfettanti chimici possiedono un potere di copertura più o meno lungo e sono così in grado di assicurare la loro azione battericida anche nei periodi successivi all’istante del dosaggio.
Utilizzare una tecnologia o l’altra dipende quindi essenzialmente dal rischio che l’acqua possa ricontaminarsi: quando il consumo avviene in prossimità del trattamento oppure nei casi in cui le condotte sono igienicamente sicure allora il trattamento a raggi UV-C può essere impiegato tranquillamente, negli altri casi è preferibile intervenire con un disinfettante di copertura.
Ci sono poi condizioni più critiche in cui entrambe le tecnologie vengono utilizzate assieme, per garantire la potabilità sino al rubinetto senza però eccedere con il disinfettante chimico che renderebbe l’acqua sicura ma poco gradevole.