What can I do if the RCD in the front of the frequency inverter trips regularly?
Cosa fare quando l'interruttore differenziale RCD/FI a monte dell'inverter scatta regolarmente?
Check the system for faulty connections, insulation faults or defective devices Pay attention to the frequency inverter’s functional residual currents (TI 800_000000003) A or AC residual current protective devices are not permissible as protective devices. If necessary, retrofit to an all-current sensitive B(+) RCD (e.g. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Please observe the relevant regulations and standards. In IT networks, the frequency inverter’s jumper or DIP switch used for the functioning must be plugged/switched to IT. This partly deactivates the integrated line filter and reduces residual currents. EMC interference can thus enter the network unfiltered. Observe the operating instructions of the frequency inverter.
Controllare che nell'impianto non vi siano collegamenti errati, errori di isolamento o dispositivi difettosi. Prestare attenzione alle correnti di scarica funzionali dell'inverter (TI 800_000000003). L'uso di interruttori differenziali del tipo A o AC non è consentito per garantire la protezione elettrica. Adottare eventualmente un RCD di tipo B(+) sensibile a tutte le correnti (es. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Rispettare le norme e disposizioni applicabili nel caso specifico. In una rete IT, il ponticello o il DIP switch dell'inverter utilizzato per la funzione deve essere collegato/impostato su IT. Ciò provoca la parziale disattivazione del filtro di rete integrato e la riduzione delle correnti di scarica. Le interferenze EMC possono pertanto arrivare non filtrate nella rete. Osservare quanto riportato nelle istruzioni per l’uso dell'inverter.