What are the recommended replacement battery parameters?
Quali sono i parametri raccomandati per la sostituzione della batteria?
Battery Capacity (Ah) will directly influence the backup time, but it will remain compatibile with the UPS if other parameters are fulfilled. Please pay attention to the parameters: • Dimensions must be 99 x 65 x 151 +/-2 mm, equipped with T2 terminal – the battery must fit into the same place • Special UPS batteries for deep-discharge application; never use car batteries • Nominal voltage: 12VDC; Float charging voltage 13.6-13.8VDC or wider; Cycle use charging voltage 14.5-15.8VDC or wider • Maximum continuous discharge current: minimum 40A • Maximum charging current: minimum 2A • Capacity recommended minimum as the batteries being replaced • Working temperatures must fit your environment (consider for special desert/arctic applications) Hint: As it may seem that there are many parameters to check, in fact there is a common industry standard for UPSs and in most cases asking for UPS batteries at your local store will suffice.
La capacità della batteria (Ah) influenzerà direttamente il tempo di backup, ma rimarrà compatibile con l’UPS se gli altri parametri sono soddisfatti. Si prega di prestare attenzione ai parametri: – Le dimensioni devono essere 99 x 65 x 151 +/-2 mm, dotate di terminale T2 – la batteria deve essere inserita nello stesso posto – Batterie speciali UPS per applicazioni a scarica profonda; non usare mai batterie per auto – Tensione nominale: 12VDC; Tensione di carica fluttuante 13.6-13.8VDC o più ampia; Tensione di carica per uso ciclico 14.5-15.8VDC o più ampia – Massima corrente di scarica continua: minimo 40A – Corrente massima di carica: minimo 2A – Capacità minima raccomandata come le batterie da sostituire – Le temperature di lavoro devono essere adatte al vostro ambiente (considerare per applicazioni speciali nel deserto/artico) Suggerimento: Come può sembrare che ci siano molti parametri da controllare, in realtà c’è uno standard industriale comune per gli UPS e nella maggior parte dei casi chiedere le batterie UPS al tuo negozio locale sarà sufficiente.