Why has the capacity(runtime) of the battery bank decreased?
Perché la capacità (autonomia) del banco batterie è diminuita?
Capacity loss may be due to: Sulfation of the cells. Equalize batteries until all cells have a specific gravity >1.265. Overheating the batteries. Verify that temperature sensors are properly mounted and verify cell temperatures remain below 50°C (120°F) during charging. Over-discharging the battery bank. Capacity of the battery bank may no longer support an increase in load. Aging batteries. Towards end of life, batteries will slowly drop in capacity until only 50% of the capacity is usable. At this point U.S. Battery recommends battery replacement. Consistent undercharging. Verify that your batteries are receiving a full charge using specific gravity readings.
La perdita di capacità può essere dovuta a: Solfatazione delle celle. Equalizzare le batterie fino a quando tutte le celle hanno un peso specifico >1,265. Surriscaldamento delle batterie. Verificare che i sensori di temperatura siano montati correttamente e che la temperatura delle celle rimanga al di sotto dei 50°C (120°F) durante la carica. Sovrascarica del banco batterie. La capacità del banco batterie potrebbe non essere più in grado di sostenere un aumento del carico. Invecchiamento delle batterie. Verso la fine del ciclo di vita, le batterie diminuiscono lentamente la loro capacità fino a raggiungere solo il 50% della capacità utilizzabile. A questo punto U.S. Battery raccomanda la sostituzione della batteria. Sottocarica costante. Verificare che le batterie ricevano una carica completa utilizzando le letture del peso specifico.