Warum ist es empfehlenswert, häufig einen Batterietest durchzuführen?
¿Por qué se recomienda hacer a menudo una prueba de la batería?
Eine der wichtigsten Regeln bei der USV und -Sicherheit ist die Durchführung eines regelmäßigen Batterietests. Unsere Software bietet für diese Aufgabe eine Zeitplanungsfunktion. Wenn die Batterien nicht regelmäßig überprüft werden, kann es zu folgenden Situationen kommen: – Die Batteriekapazität nimmt mit der Zeit ab und erreicht einen Punkt, an dem sie die Last nicht mehr lange genug tragen kann. Es könnte sogar die USV unbrauchbar machen. – Kontinuierliches Laden fehlerhafter Batterien kann zu Auslaufen, Aufquellen oder sogar Verbrennen der Batterie führen. Grundlegender Batterietest Die Software führt einen 10-sekündigen Batterietest durch. Bitte beachten Sie, dass der Test nur beweist, dass die Batterie die angeschlossene Last 10 Sekunden lang halten kann. Mit dem Test wird also nur festgestellt, ob die Batterie nicht entladen ist. Wir empfehlen den Basistest mindestens einmal im Monat. Real Life Test Da die typische erwartete Backup-Zeit viel länger als 10 Sekunden ist, empfehlen wir einen Praxistest, um die ordnungsgemäße Funktion des USV sicherzustellen. Bitte unterbrechen Sie den Eingang (z. B. durch Schalten des Eingangstrennschalters oder Abziehen des Eingangskabels) und messen Sie, wie lange die USV die Last sichern kann. Wenn Sie die Last in Watt kennen (Sie können sie in der Überwachungssoftware ablesen), können Sie sie mit der tatsächlichen Leistung vergleichen. Wenn Sie eine Empfehlung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. So erhalten Sie den besten Überblick über den Zustand der Batterien. Sie können auch überwachen, wie sich die Backup-Zeit über die Lebensdauer der Batterien verändert. Wenn sie unter Ihre Anforderungen fällt, wechseln Sie bitte die Batterien. Wir empfehlen, den Praxistest nach dem folgenden Zeitplan durchzuführen: Gleich zu Beginn eines jeden Vorhabens In den ersten 2 Jahren alle 6 Monate Alle 3 Monate nach 2 Jahren
Una de las reglas más críticas en el mantenimiento y la seguridad SAI es realizar una prueba periódica de la batería. Nuestro software ofrece una función de programación para esta tarea. Si las baterías no se revisan con regularidad, pueden producirse las siguientes situaciones: – La capacidad de la batería disminuirá con el tiempo y llegará a un punto en el que no podrá soportar la carga el tiempo suficiente. Incluso podría inutilizar el SAI. – La carga continua de baterías defectuosas puede provocar fugas, hinchazón o incluso quemar la batería. Prueba de batería básica El software realizará una prueba de batería de 10 segundos. Tenga en cuenta que la prueba sólo demuestra que la batería aguanta la carga conectada durante 10 segundos. Por lo tanto, la prueba sólo determinará si la batería no está agotada. Se recomienda realizar la prueba básica al menos una vez al mes. Prueba de la vida real Dado que el tiempo de respaldo típico esperado es mucho mayor que 10 segundos, recomendamos realizar una prueba en la vida real para garantizar el correcto funcionamiento del sistema SAI. Por favor, corte la entrada (es decir, conmutando el disyuntor de entrada o desenchufando el cable de entrada) y mida el tiempo que el SAI puede respaldar la carga. Conociendo la carga en vatios (puedes leerla en el software de monitorización), puedes compararla con el rendimiento real. No dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia si necesita una recomendación. Esto le dará la mejor visión general del estado de las baterías. También puedes controlar el tiempo de respaldo que cambia a lo largo de la vida útil de las baterías. Si cae por debajo de sus necesidades, cambie las pilas. Recomendamos realizar la prueba en la vida real con el siguiente programa: Al principio de cualquier operación Cada 6 meses en los primeros 2 años Cada 3 meses después de 2 años