Wie misst man die Batteriespannung mit einer Software?
How to measure the battery voltage with software?
Um den Zustand der Batterie zu beurteilen, müssen Sie die Batteriespannung überprüfen. Wenn es nicht möglich ist, die USV zu öffnen und die Spannung mit einem Multimeter zu messen, können Sie das in der Software enthaltene Messwerkzeug verwenden. Bitte vermeiden Sie Fehlinterpretationen der Anzeige: Wenn die USV lädt, legt sie eine Ladespannung von ca. von 13,7 VDC an die Batterie und versucht, die Batteriespannung auf diesen Wert zu erhöhen. Wenn das Ladegerät aktiv ist, liest die Software nicht die Batteriespannung, sondern die Spannung des Ladegeräts. Um dies zu vermeiden, müssen Sie in den Batteriebetrieb wechseln (einen Netzausfall simulieren). Ohne AC-Eingang schaltet sich das Ladegerät ab und die Batteriespannung stabilisiert sich in Kürze auf ihre tatsächliche Spannung. An diesem Punkt können Sie die Batteriespannung genau ablesen. Wenn die Batterie in sehr schlechtem Zustand ist, kann es leider passieren, dass die USV sofort abgeschaltet wird und Sie einen sofortigen Ausfall erleben. Wenn die Software die USV überwacht hat, könnte sie einen Eintrag mit sehr niedriger Spannung vor dem Herunterfahren aufgezeichnet haben.
To assess the battery condition you need to check the battery voltage. If opening the UPS and measuring the voltage with a multimeter is not possible, you can use the in-software provided measurement tool. Please avoid misinterpreting the reading: When the UPS is charging, it will apply a charging voltage approx. of 13.7 VDC to the battery and it will try to boost the battery voltage to this value. If the charger is active, the software wont read the battery voltage, instead it will read the charger voltage. To avoid this, you need to switch into battery mode (simulate a mains failure). Without AC input, the charger will switch off and the battery voltage will shortly stabilize at its real voltage. At this point, you can get an accurate reading of the battery voltage. Unfortunately, if the battery is in very bad shape it may immediately switch off the UPS and you may experience immediate shutdown. If the software was monitoring the UPS, it might have recorded one entry with very low voltage before shutdown.