Die fertig installierte FLEXIRO Flächenheizung wird nicht warm?
The completely installed FLEXIRO radiant heating does not get warm?
Die Komponenten der FLEXIRO Sets sind in ihrer Technik zueinander passend dimensioniert. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass bei richtiger Montage die Heizrohre nicht ausreichend Heizwasser durchlassen. Wenn die Heizfläche nicht warm wird, prüfen Sie bitte als erstes, ob die Multibox oder die Kompabox richtig am Vor- und Rücklauf der Heizungsanlage angeschlossen ist. Vielleicht wurde auch nur ein Heizrohr geknickt. Wurden mehrere Heizkreise verbaut, wurde vielleicht ein Heizrohr unverhältnismäßig in der Länge gekürzt. Als Folge davon kann es passieren, dass der Heizkreis mit der längsten Anschlussleitung nicht richtig warm wird. Die Rohrlängen der einzelnen Heizkreise sollen annähernd gleiche Längen haben.
The components of the FLEXIRO sets are carefully dimensioned to match each other in terms of technology. It is very unlikely that the heating pipes will not allow sufficient heating water to pass through if they are installed correctly. If the heating surface does not get warm, please first check whether the Multibox or Kompabox is correctly connected to the flow and return of the heating system. Perhaps only one heating pipe has been kinked. If several heating circuits were installed, one heating pipe may have been disproportionately shortened in length. As a result, the heating circuit with the longest connection pipe may not heat up properly. The pipe lengths of the individual heating circuits should be approximately the same.