Warum hat sich die Kapazität (Laufzeit) der Batteriebank verringert?
Why has the capacity(runtime) of the battery bank decreased?
Der Kapazitätsverlust kann folgende Ursachen haben: Sulfatierung der Zellen. Batterien ausgleichen, bis alle Zellen ein spezifisches Gewicht von >1,265 haben. Überhitzung der Batterien. Vergewissern Sie sich, dass die Temperatursensoren ordnungsgemäß angebracht sind und dass die Zellentemperaturen während des Ladevorgangs unter 50°C (120°F) bleiben. Überentladung der Batteriebank. Die Kapazität der Batteriebank reicht möglicherweise nicht mehr aus, um einen Anstieg der Last zu bewältigen. Alternde Batterien. Gegen Ende der Lebensdauer nimmt die Kapazität von Batterien langsam ab, bis nur noch 50 % der Kapazität nutzbar sind. An diesem Punkt empfiehlt U.S. Battery den Austausch der Batterie. Ständig zu wenig Ladung. Überprüfen Sie anhand der Messung des spezifischen Gewichts, ob Ihre Batterien vollständig geladen sind.
Capacity loss may be due to: Sulfation of the cells. Equalize batteries until all cells have a specific gravity >1.265. Overheating the batteries. Verify that temperature sensors are properly mounted and verify cell temperatures remain below 50°C (120°F) during charging. Over-discharging the battery bank. Capacity of the battery bank may no longer support an increase in load. Aging batteries. Towards end of life, batteries will slowly drop in capacity until only 50% of the capacity is usable. At this point U.S. Battery recommends battery replacement. Consistent undercharging. Verify that your batteries are receiving a full charge using specific gravity readings.