Wie ist der Leitungsschutzschalter zu dimensionieren?
How should the circuit breaker be dimensioned?
Bei der Dimensionierung des Leitungsschutzschalters sind auch die erhöhten Umgebungstemperaturen im Schaltschrank zu berücksichtigen! Dies kann unter Umständen eine Reduktion der Ladestromvorgabe zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit erforderlich machen. Der Nennstrom muss entsprechend den Typenschildangaben in Abstimmung mit der gewünschten Ladeleistung (DIP-Switch Einstellungen zur Ladestromvorgabe) und der Versorgungsleitung ermittelt werden. I(DIP-Switch) ≤ I(Schutzschalter) ≤ I(Versorgungsleitung) ≤ I(Nennstrom)
When dimensioning the circuit breaker, the increased ambient temperatures in the control cabinet must also be taken into account! Under certain circumstances, this may make it necessary to reduce the charging current specification in order to increase system availability. The nominal current must be determined according to the information on the type plate in coordination with the desired charging power (DIP switch settings for charging current specification) and the supply line. I(DIP switch) ≤ I(protective circuit breaker) ≤ I(supply line) ≤ I(nominated current)