Wie läuft das Anschließen des Heizungssystems ab?
How is the system connected to the heating system?
Die SpeeTube-Heizrohre Ø 10 und Ø 12 mm werden mit PushFit-Kupplungen an den Heizkreisverteiler angeschlossen.
Die PushFit-Kupplungen gibt es in 3 Ausführungen: einfach, zweifach (Splitter) und Reparaturkupplungen. Die Anschlusskupplungen sind 3/4" Eurokonus-Kupplungen.
Mit dem PushFit-Splitter können 2 Rohrkreise an 1 Verteilerkreis angeschlossen werden. Die Längen dieser 2 Kreise an 1 Splitter müssen gleich lang sein.
Durchmesser der Zulauf- und Rücklaufleitungen des Zentralheizungskessels oder der Fernheizung:
Heizkreisverteiler bis 7 Kreise mindestens Ø 15 mm, Anschluss ½"
Heizkreisverteiler mit 8 oder mehr Kreisen mindestens Ø 20 mm, Anschluss ¾"
Durchmesser der Zulauf- und Rücklaufleitungen der Wärmepumpe oder NT-Heizung: Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Wärmepumpen-Lieferanten und folgen Sie dessen Empfehlung.
Wichtiger Hinweis: WARP Systems schließt das System nicht an die primäre Wärmequelle an. Dies muss von einem zertifizierten Installateur ausgeführt werden.
The SpeeTube heating hoses Ø10 and Ø12 mm are connected to the distributor using PushFit couplings.
There are three types of PushFit couplings: single, double (splitter) and repair couplings. The couplings are 3/4” euroconus fittings.
The PushFit splitter allows for two heating hose groups to be connected to a single distributor group. Two groups connected to a single splitter must be of equal length.
The diameter of the supply and return lines to the central heating boiler or district heating:
distributors for up to 7 groups: minimum Ø 15 mm, connection ½".
distributors for 8 or more groups: minimum Ø 20 mm, connection¾".
The diameter of the supply and return lines to the heat pump or LTHW: ask the supplier for the specific system specifications.
Please note: WARP Systems cannot connect the system to the primary heating source. This must always be done by a certified plumber.