Wie können die gelieferten Heizmatten vor dem Verlegen auf Funktion geprüft werden?
How can the supplied heating mats be tested for function before installation?
Vor dem Verlegen sollte zunächst der Widerstand jeder einzelnen Heizmatte mit einem Multimeter gemessen und dokumentiert werden. Für eine Funktionsprüfung können die einzelnen Heizmatten zudem direkt, also ohne Thermostaten, an das 230V Netz angeschlossen werden. Sobald sich die Matten erwärmen, sollten diese aber wieder vom Netz getrennt werden. Ein dauerhafter Betrieb ohne Thermostaten ist nicht zulässig und kann zu Schäden an den Heizmatten führen.
Nachdem jede Matte einzeln gemessen und getestet wurde, können diese ausgelegt und verkabelt werden. Es ist beachten, dass die Heizmatten nur parallel und nicht in Reihe verdrahtet werden dürfen. Anschließend sollte der Gesamtwiderstand über alle Heizmatten noch einmal mit dem Multimeter gemessen werden. Eine abschließende Funktionsprüfung durch erneutes anlegen der Netzspannung ist sinnvoll.
Before installation, the resistance of each individual heating mat should first be measured with a multimeter and documented. For a functional test, the individual heating mats can also be connected directly to the 230V mains, i.e. without thermostats. As soon as the mats heat up, however, they should be disconnected from the mains again. Permanent operation without thermostats is not permitted and can damage the heating mats.
After each mat has been measured and tested individually, they can be laid out and wired. It should be noted that the heating mats may only be wired in parallel and not in series. Afterwards, the total resistance across all heating mats should be measured again with the multimeter. A final function test by applying the mains voltage again is advisable.