What can I do if the RCD in the front of the frequency inverter trips regularly?
Frekans invertörünün önündeki RCD/devre kesici düzenli olarak tetikleniyorsa ne yapabilirim?
Check the system for faulty connections, insulation faults or defective devices Pay attention to the frequency inverter’s functional residual currents (TI 800_000000003) A or AC residual current protective devices are not permissible as protective devices. If necessary, retrofit to an all-current sensitive B(+) RCD (e.g. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Please observe the relevant regulations and standards. In IT networks, the frequency inverter’s jumper or DIP switch used for the functioning must be plugged/switched to IT. This partly deactivates the integrated line filter and reduces residual currents. EMC interference can thus enter the network unfiltered. Observe the operating instructions of the frequency inverter.
Sistemi hatalı bağlantı, izolasyon hatası ve arızalı cihazlar açısından kontrol edin. Frekans invertörünün çalışmadan kaynaklanan kaçak akımlarına dikkat edin. (TI 800_000000003) Koruma tertibatı olarak A veya AC tipi kaçak akım devre kesicilerine izin verilmez. Gerekirse her türlü akıma karşı hassas B(+) tipi bir RCD dönüşümü yapılmalıdır (örn. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Lütfen sizin için geçerli yönetmeliklere ve normlara dikkat edin. Bir IT ağında, kullanılan frekans şalterinin Jumper'ı veya DIP şalteri IT sistemine takılmalı/devreye sokulmalıdır. Bu sayede, entegre şebeke filtresi kısmen devre dışı bırakılır ve kaçak akımlar azaltılır. Bu nedenle EMU parazitleri filtrelenmeden şebekeye ulaşabilir. Frekans invertörünün kullanım kılavuzuna lütfen dikkat edin.