Wie misst man die Batteriespannung mit einer Software?
Come misurare la tensione della batteria con un software?
Um den Zustand der Batterie zu beurteilen, müssen Sie die Batteriespannung überprüfen. Wenn es nicht möglich ist, die USV zu öffnen und die Spannung mit einem Multimeter zu messen, können Sie das in der Software enthaltene Messwerkzeug verwenden. Bitte vermeiden Sie Fehlinterpretationen der Anzeige: Wenn die USV lädt, legt sie eine Ladespannung von ca. von 13,7 VDC an die Batterie und versucht, die Batteriespannung auf diesen Wert zu erhöhen. Wenn das Ladegerät aktiv ist, liest die Software nicht die Batteriespannung, sondern die Spannung des Ladegeräts. Um dies zu vermeiden, müssen Sie in den Batteriebetrieb wechseln (einen Netzausfall simulieren). Ohne AC-Eingang schaltet sich das Ladegerät ab und die Batteriespannung stabilisiert sich in Kürze auf ihre tatsächliche Spannung. An diesem Punkt können Sie die Batteriespannung genau ablesen. Wenn die Batterie in sehr schlechtem Zustand ist, kann es leider passieren, dass die USV sofort abgeschaltet wird und Sie einen sofortigen Ausfall erleben. Wenn die Software die USV überwacht hat, könnte sie einen Eintrag mit sehr niedriger Spannung vor dem Herunterfahren aufgezeichnet haben.
Per valutare le condizioni della batteria è necessario controllare la tensione della batteria. Se non è possibile aprire l’UPS e misurare la tensione con un multimetro, è possibile utilizzare lo strumento di misurazione fornito nel software. Si prega di evitare di interpretare erroneamente la lettura: Quando l’UPS è in carica, applicherà una tensione di carica di circa di 13,7 VDC alla batteria e cercherà di aumentare la tensione della batteria a questo valore. Se il caricatore è attivo, il software non leggerà la tensione della batteria, invece leggerà la tensione del caricatore. Per evitare questo, è necessario passare in modalità batteria (simulare un’interruzione di corrente). Senza ingresso AC, il caricatore si spegne e la tensione della batteria si stabilizza in breve tempo alla sua tensione reale. A questo punto, è possibile ottenere una lettura accurata della tensione della batteria. Sfortunatamente, se la batteria è in pessime condizioni può spegnere immediatamente l’UPS e si può verificare uno spegnimento immediato. Se il software stava monitorando l’UPS, potrebbe aver registrato una voce con tensione molto bassa prima dello spegnimento.