Warum ist es empfehlenswert, häufig einen Batterietest durchzuführen?
Perché si raccomanda di fare spesso un test della batteria?
Eine der wichtigsten Regeln bei der USV und -Sicherheit ist die Durchführung eines regelmäßigen Batterietests. Unsere Software bietet für diese Aufgabe eine Zeitplanungsfunktion. Wenn die Batterien nicht regelmäßig überprüft werden, kann es zu folgenden Situationen kommen: – Die Batteriekapazität nimmt mit der Zeit ab und erreicht einen Punkt, an dem sie die Last nicht mehr lange genug tragen kann. Es könnte sogar die USV unbrauchbar machen. – Kontinuierliches Laden fehlerhafter Batterien kann zu Auslaufen, Aufquellen oder sogar Verbrennen der Batterie führen. Grundlegender Batterietest Die Software führt einen 10-sekündigen Batterietest durch. Bitte beachten Sie, dass der Test nur beweist, dass die Batterie die angeschlossene Last 10 Sekunden lang halten kann. Mit dem Test wird also nur festgestellt, ob die Batterie nicht entladen ist. Wir empfehlen den Basistest mindestens einmal im Monat. Real Life Test Da die typische erwartete Backup-Zeit viel länger als 10 Sekunden ist, empfehlen wir einen Praxistest, um die ordnungsgemäße Funktion des USV sicherzustellen. Bitte unterbrechen Sie den Eingang (z. B. durch Schalten des Eingangstrennschalters oder Abziehen des Eingangskabels) und messen Sie, wie lange die USV die Last sichern kann. Wenn Sie die Last in Watt kennen (Sie können sie in der Überwachungssoftware ablesen), können Sie sie mit der tatsächlichen Leistung vergleichen. Wenn Sie eine Empfehlung benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team. So erhalten Sie den besten Überblick über den Zustand der Batterien. Sie können auch überwachen, wie sich die Backup-Zeit über die Lebensdauer der Batterien verändert. Wenn sie unter Ihre Anforderungen fällt, wechseln Sie bitte die Batterien. Wir empfehlen, den Praxistest nach dem folgenden Zeitplan durchzuführen: Gleich zu Beginn eines jeden Vorhabens In den ersten 2 Jahren alle 6 Monate Alle 3 Monate nach 2 Jahren
Una delle regole più critiche nella manutenzione e nella sicurezza degli UPS è l’esecuzione di un test regolare della batteria. Il nostro software offre una funzione di programmazione per questo compito. Se le batterie non vengono controllate regolarmente, possono verificarsi le seguenti situazioni: – La capacità della batteria diminuisce nel tempo e raggiunge un punto in cui non può sostenere il carico abbastanza a lungo. Potrebbe anche rendere l’UPS inutilizzabile. – La carica continua di batterie difettose può portare a perdite, rigonfiamenti o addirittura bruciature della batteria. Test di base della batteria Il software eseguirà un test della batteria di 10 secondi. Si prega di notare che il test prova solo che la batteria terrà il carico collegato per 10 secondi. Quindi, il test determinerà solo se la batteria non è esaurita. Raccomandiamo il test di base almeno una volta al mese. Test di vita reale Poiché il tipico tempo di backup previsto è molto più lungo di 10 secondi, si raccomanda una prova di vita reale per assicurare la corretta funzionalità del sistema UPS. Interrompere l’ingresso (ad esempio, commutando l’interruttore di ingresso o scollegando il cavo di ingresso) e misurare per quanto tempo l’UPS può fare il backup del carico. Conoscendo il carico in watt (lo si può leggere nel software di monitoraggio), lo si può confrontare con le prestazioni reali. Non esitate a contattare il nostro team di supporto se avete bisogno di una raccomandazione. Questo vi darà la migliore visione d’insieme delle condizioni delle batterie. È anche possibile monitorare il tempo di backup che cambia durante la durata di vita delle batterie. Se scende al di sotto delle vostre esigenze, cambiate le batterie. Si consiglia di eseguire il test di vita reale con il seguente programma: All’inizio di ogni operazione Ogni 6 mesi nei primi 2 anni Ogni 3 mesi dopo 2 anni