Que puis-je faire si le disjoncteur différentiel protégeant le variateur de fréquence se déclenche régulièrement ?
주파수 변환기 앞에 있는 RCD/GFCI 누전 차단기가 주기적으로 작동하는 경우 어떻게 해야 하나요?
Vérifier si l'installation présente une connexion incorrecte, une défaillance de l'isolation ou des appareils défectueux. Tenir compte des courants de fuite du variateur de fréquence, liés au fonctionnement. (TI 800_000000003) Les interrupteurs disjoncteurs différentiels de type A ou AC ne sont pas autorisés en tant que dispositifs de protection. Le cas échéant, choisir plutôt d'installer un RCD disjoncteur sensible à tous les courants de type B(+) (par ex. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Tenir compte des normes et règlements applicables. Dans un réseau IT, le cavalier utilisé pour le fonctionnement ou le commutateur DIP du variateur de fréquence doit être enfiché/commuté sur IT. Ainsi, le filtre réseau intégré est en partie désactivé et les courants de fuite sont réduits. À cet effet, des perturbations électromagnétiques peuvent atteindre le réseau, sans filtre. Tenir compte du mode d'emploi du variateur de fréquence.
설비에 잘못된 연결이나 절연 문제 또는 결함이 있는 장치가 있는지 확인하십시오. 주파수 변환기의 기능에 따른 누설 전류에 주의하십시오. (TI 800_000000003) A 또는 AC 타입의 누전 차단기는 보호 장치로 허용되지 않습니다. 필요한 경우 전류 감지형 RCD 타입 B(+)(예: Doepke DFS 4B SK)(TI 800_000000003)로 변경합니다. 적용되는 해당 규정 및 표준을 준수하십시오. IT 네트워크에서는 해당 기능에 사용된 주파수 변환기의 점퍼 또는 Dip 스위치를 IT에 연결/스위칭해야 합니다. 이렇게 하면 통합 라인 필터가 일부 비활성화되고 누설 전류가 줄어듭니다. 이로 인해 EMC 간섭이 필터링되지 않은 채 네트워크에 유입될 수 있습니다. 주파수 변환기의 사용 설명서를 참조하십시오.