Un variateur de fréquence NORD peut-il traiter un signal analogique de 4-20mA ou bipolaire (+/10 V) ?
NORD 주파수 변환기는 4-20mA 또는 양극성(+/10V) 아날로그 신호를 처리할 수 있나요?
Un variateur de fréquence NORD peut en principe traiter un signal analogique de 0/4-20mA ou bipolaire. Ceci peut être défini dans les paramètres P400-P403 (entrée) et P418-P419 (sortie) et est décrit dans le mode d'emploi du variateur de fréquence. Un ajustement de l'entrée analogique/de la sortie analogique doit être réglé. Dans le cas de certains modèles de variateurs de fréquence, un commutateur DIP doit être utilisé pour la conversion U/I (résistance interne de l'entrée analogique/de la sortie analogique). Dans le cas de certains modèles de variateurs de fréquence, un convertisseur externe (variateur U/I 10V20mA, 278910315) doit être raccordé à la sortie analogique. Pour le raccordement d'un signal analogique bipolaire à l'entrée analogique unipolaire d'un variateur de fréquence, il est possible d'utiliser un variateur de valeur de consigne externe +/10 V (278910320).
NORD 주파수 변환기는 일반적으로 0/4-20mA 또는 양극성 아날로그 신호를 처리할 수 있습니다. 이는 매개변수 P400-P403(입력)과 P418-P419(출력)에서 설정할 수 있으며 주파수 변환기의 사용 설명서에서 설명하고 있습니다. 아날로그 입력/아날로그 출력의 매칭을 설정해야 합니다. 일부 주파수 변환기 모델에서는 U/I 변환(아날로그 입력/아날로그 출력의 내부 저항)을 위한 DIP 스위치를 전환해야 합니다. 일부 주파수 변환기 모델에서는 외부 변환기(U/I 컨버터 10V20mA, 278910315)를 아날로그 출력에 연결해야 합니다. 양극성 아날로그 신호를 주파수 변환기의 단극성 아날로그 입력에 연결하기 위해서 외부 목푯값 변환기 +/10V(278910320)를 연결할 수 있습니다.