Wie läuft das Anschließen des Heizungssystems ab?
Hoe gaat de aansluiting van het verwarmingssysteem in zijn werk?
Die SpeeTube-Heizrohre Ø 10 und Ø 12 mm werden mit PushFit-Kupplungen an den Heizkreisverteiler angeschlossen.
Die PushFit-Kupplungen gibt es in 3 Ausführungen: einfach, zweifach (Splitter) und Reparaturkupplungen. Die Anschlusskupplungen sind 3/4" Eurokonus-Kupplungen.
Mit dem PushFit-Splitter können 2 Rohrkreise an 1 Verteilerkreis angeschlossen werden. Die Längen dieser 2 Kreise an 1 Splitter müssen gleich lang sein.
Durchmesser der Zulauf- und Rücklaufleitungen des Zentralheizungskessels oder der Fernheizung:
Heizkreisverteiler bis 7 Kreise mindestens Ø 15 mm, Anschluss ½"
Heizkreisverteiler mit 8 oder mehr Kreisen mindestens Ø 20 mm, Anschluss ¾"
Durchmesser der Zulauf- und Rücklaufleitungen der Wärmepumpe oder NT-Heizung: Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Wärmepumpen-Lieferanten und folgen Sie dessen Empfehlung.
Wichtiger Hinweis: WARP Systems schließt das System nicht an die primäre Wärmequelle an. Dies muss von einem zertifizierten Installateur ausgeführt werden.
De SpeeTube verwarmingsbuizen Ø10 en Ø12mm worden op de verdeler aangesloten met PushFit koppelingen.
De PushFit koppelingen zijn er in 3 uitvoeringen: enkel, dubbel (splitter) en reparatiekoppelingen. De aansluitkoppelingen zijn 3/4" euroconus.
Met de PushFit splitter kunnen 2 groepen verwarmingsbuis op 1 groep van de verdeler worden aangesloten. De lengtes van deze 2 groepen op 1 splitter moeten even lang zijn.
De diameter van de aanvoer -en retourleidingen van de CV ketel of stadsverwarming:
verdelers tot en met 7 groepen minimaal Ø15mm, aansluiting ½".
verdelers met 8 groepen of meer minimaal  Ø20mm, aansluiting¾".
De diameter van de aanvoer -en retourleidingen van de warmtepomp of LTV: informeer bij en volg het advies van uw warmtepomp leverancier.
Let op: WARP Systems sluit het systeem niet aan op de primaire warmtebron. Dit moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd loodgieter.