Hvad kan jeg gøre, hvis RCD/FI-afbryderen foran frekvensomformeren udløses regelmæssigt?
What can I do if the RCD in the front of the frequency inverter trips regularly?
Kontrollér systemet for fejltilslutninger, isoleringsfejl eller defekte enheder. Overhold frekvensomformerens funktionsbetingede lækstrømme. (TI 800_000000003) Fejlstrømsafbrydere af type A eller AC er ikke tilladt som beskyttelsesanordninger. Om nødvendigt skal der konverteres til en fejlstrømsafbryder af typen B(+) (f.eks. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Overhold venligst de relevante regler og standarder. I et IT-netværk skal jumperen eller dip-switch på den frekvensomformer, der bruges til funktionen, indstilles/skiftes til IT. Dette deaktiverer delvist det integrerede netfilter og reducerer lækstrømme. Det betyder, at EMC-forstyrrelser kan trænge ufiltreret ind i netværket. Se venligst frekvensomformerens betjeningsvejledning.
Check the system for faulty connections, insulation faults or defective devices Pay attention to the frequency inverter’s functional residual currents (TI 800_000000003) A or AC residual current protective devices are not permissible as protective devices. If necessary, retrofit to an all-current sensitive B(+) RCD (e.g. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Please observe the relevant regulations and standards. In IT networks, the frequency inverter’s jumper or DIP switch used for the functioning must be plugged/switched to IT. This partly deactivates the integrated line filter and reduces residual currents. EMC interference can thus enter the network unfiltered. Observe the operating instructions of the frequency inverter.