What can I do if the RCD in the front of the frequency inverter trips regularly?
Que puis-je faire si le disjoncteur différentiel protégeant le variateur de fréquence se déclenche régulièrement ?
Check the system for faulty connections, insulation faults or defective devices Pay attention to the frequency inverter’s functional residual currents (TI 800_000000003) A or AC residual current protective devices are not permissible as protective devices. If necessary, retrofit to an all-current sensitive B(+) RCD (e.g. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Please observe the relevant regulations and standards. In IT networks, the frequency inverter’s jumper or DIP switch used for the functioning must be plugged/switched to IT. This partly deactivates the integrated line filter and reduces residual currents. EMC interference can thus enter the network unfiltered. Observe the operating instructions of the frequency inverter.
Vérifier si l'installation présente une connexion incorrecte, une défaillance de l'isolation ou des appareils défectueux. Tenir compte des courants de fuite du variateur de fréquence, liés au fonctionnement. (TI 800_000000003) Les interrupteurs disjoncteurs différentiels de type A ou AC ne sont pas autorisés en tant que dispositifs de protection. Le cas échéant, choisir plutôt d'installer un RCD disjoncteur sensible à tous les courants de type B(+) (par ex. Doepke DFS 4B SK) (TI 800_000000003). Tenir compte des normes et règlements applicables. Dans un réseau IT, le cavalier utilisé pour le fonctionnement ou le commutateur DIP du variateur de fréquence doit être enfiché/commuté sur IT. Ainsi, le filtre réseau intégré est en partie désactivé et les courants de fuite sont réduits. À cet effet, des perturbations électromagnétiques peuvent atteindre le réseau, sans filtre. Tenir compte du mode d'emploi du variateur de fréquence.