DATAKOM DKM-130, OG kesici hücrelerde bara üzerinde gerilim bulunup bulunmadığını gösteren bir güvenlik cihazıdır.
Cihaz yüksek güvenlik sağlamak üzere ledleri doğrudan izolatör akımı ile yakar. Bu sayede DC besleme gerilimi yokken bile ledler çalışır.
ON ledi cihazda DC beslemenin var olduğunu gösterir. Cihazın çalışma prensibi, kapasitif bir gerilim bölücü yardımıyla bara gerilimlerinin ölçülmesine dayanır.
TS-EN61243-5 standardının ilgili maddesine uygun olarak herhangi bir fazın bara gerilimi 0.45Un’in üzerinde ise ilgili led yanar ve röle çıkışları aktif olur.
Faz gerilimi 0.10Un’in altında ise ilgili led söner. Eğer bütün fazların gerilimleri 0.10Un’in altında ise röle kontakları açılır.
Cihazın kendisi toprak gerilimine polarize olur ve tehlikeli yüksek gerilim taşımaz. Ölçüm için bölünmüş gerilimler ayrıca ön paneldeki test uçlarına da çıkarılmıştır.
Cihazlar kullanım şartlarına göre özel olarak üretilirler.
Siparişle birlikte bara gerilimi, gerilim bölücü kapasite değeri ve kaç adet cihazın paralelleneceği belirtilmelidir.
Cihaz beslemesi izole bir anahtarlamalı güç kaynağı üzerinden sağlanır, DC barayı polarize etmez.
Geniş çalışma gerilim aralığı (1kV-52kV)
TS-EN61243-5 standardına uygun algılama
3 faz için ayrı gerilim göstergesi
Test ölçüm noktaları (3 faz + toprak)
2 adet röle çıkışı (8Amp)
Çalışma led göstergesi
Geniş besleme gerilim aralığı (19-150VDC)
İzole besleme devresi
Geniş çalışma sıcaklık aralığı (-20...+70°C)