Ekran, gerçek güç tüketimini watt cinsinden ya da gerçek debiyi m3/h cinsinden gösterir. Ayrıca, alarm ve uyarılar da ekrandan izlenebilir. LED’ler gerçek çalışma durumunu belirtmektedir.
Gece ayarı aktifleştirilirse, sistem sıcaklığı düştüğünde enerji tasarrufu için motor hızını otomatik olarak azaltır. Pompalar arası değişimli çalışma, akış borusundaki sıcaklık değişimine bağlıdır.
Manuel yaz modu aktifleştirilmişse, pompayı sık sık düşük hızda başlatarak rotorun tıkanmasını engeller ve enerji tasarrufu yapar.
Salmastrasız rotor tasarımı, pompa ve motorun tek bir üniteden oluştuğu anlamına gelir. Yataklar, transfer sıvısıyla yağlanır ve bakım gerektirmez. Pompada kuru çalışma koruması bulunur. Pompada; seramik mil, radyal yataklar, karbon yatak, paslanmaz çelik koruma, yatak plakası ve rotor kılıfı ile kompozit çark kullanılmıştır. Bu parçalar sayesinde ürün daha uzun bir hizmet ömrü sağlar.
Pompa kendinden hava tahliye işlevine sahip olduğu için devreye alma işlemi daha kolaydır. Entegre kontrol kutusuna ve kontrol panosuna sahip pompa kafasıyla kompakt tasarım, en fazla kullanılan kurulumlara kolaylıkla takılabilir.
Pompa gövdesi, korozyon direncini artırmak için dökme demirden yapılmıştır ve elektrikli kimyasalla kaplanmıştır.
Motor, yüksek verimlilik oranlarıyla bilinen senkron daimi mıknatıslı/kompakt stator motordur. Pompa hızı, kontrol kutusuna takılan bir entegre frekans konvertörü ile sağlanır.
* Ürününüzü teslim aldığınızda lütfen öncelikle içindeki montaj ve kullanma talimatlarını okuyunuz. Ürün, “plug-in” yani fişe tak-çalıştır ürün sınıfında olduğu için kendiniz çalıştırabilirsiniz ancak gene de devreye alma talebinde bulunmanızı öneririz. Devreye alma hizmetleri ücretsiz olup, devreye alma hizmeti için 0262 679 79 79 numarasından Grundfos Pompa’ yı arayarak lokasyonunuza en yakın yerel servis talebinde bulunabilirsiniz.