Vitocal 350-G Pro – 73 °C'ye kadar gidiş sıcaklığı sağlar
Bu avantajlardan yararlanın
- 73 °C'ye kadar yüksek gidiş sıcaklıkları
- Sessiz ve az titreşimli cihaz yapısı
- Tampon depo ile klasik soğutma/ısıtma işlevi
- Kolay kullanım ve güvenilir teknik
Hijyen kullanma suyu ısıtması için
Vitocal 350-G Pro 73 °C kadar yüksek gidiş suyu sıcaklığına erişir ve kullanma suyu ısıtması için istenen hijyen talimatlarını yerine getirir.
Özel sıcaklık yükseltme işlevi sayesinde besleme çevrimi esnasında dahi, besleme sisteminden sonra da sıcak giriş sıcaklıkları sağlanır.
Uzaktan denetim ve iletişim
Kontrol paneli çok sayıda iletişim olanağına sahiptir. Basit bir analog modem veya LAN destekli bir sistem, fark etmez.
MODBus-Technologie ve Bacnet de kullanılabilir. Bunun üzerinden uzaktan bakım yapmak için sisteme İnternet üzerinden erişilebilir ve hızlı bir şekilde bina yönetim sistemine entegre edilebilir.
Etkin bir soğutma
Kontrol paneli aktif soğutma işletmesinde, atık ısının kullanma suyu ısıtması ve/veya ısıtma suyu deposunun ısıtılması için kullanılıp kullanılamayacağına kendi karar verir. Atık ısı sadece bu karardan sonra, toprak sondası rejenerasyonu için kullanılır veya geri soğutucu üzerinden atmosfere verilir.
Vitocal 350-G Pro ikna ediyor
- Yüksek performans rakamları sayesinde düşük işletme maliyetleri: COP değeri (COP = Performans Katsayısı) EN 14511'e göre 4,4'e kadar (B0/W35)
- Aynı performansa sahip iki veya üç kompresörün kullanımıyla ekonomik kısmi yük davranışı
- Ses için optimize edilmiş cihaz tasarımı sayesinde düşük gürültü ve düşük titreşim
- Dokunmatik ekran ve şematik gösterim yoluyla kontrolün sezgisel kullanımı
- Isıtma suyu tampon silindirli klasik soğutma/ısıtma işlevi
- İki veya üç kademeli tasarım sayesinde geniş güç spektrumu ve optimum kısmi yük davranışı
- Standart olarak elektronik kontrollü başlatıcı ile
- ModBUS ve Bacnet iletişim arayüzü ile PLC destekli Vitotronic
- Birden fazla aşamada artan operasyonel güvenlik
- Jeotermal prob veya kuru soğutucu aracılığıyla atık ısı yönetimi ile soğuk su kontrolü
- Sağlam yapı (endüstriyel tasarım)
Partnerlerimiz
Yetkili Viessmann uzman partnerinizden bireysel olarak da tavsiye alabilirsiniz. Lütfen iletişim için mail adresinizi girin.
Vitocal 350-G Pro, özellikle yüksek akış sıcaklıklarına sahip ısıtma sistemlerinin yenilenmesi için uygundur.
Basitleştirilmiş Yerleştirme ve Montaj
Antifriz su/su ısı pompasının çerçeve tasarımı, güçlü ve verimli Vitocal 350-G Pro ısı pompasını taşımayı ve kurmayı kolaylaştırır. Ayrı olarak temin edilen ses yalıtım panelleri, taşıma ağırlığını yaklaşık 200 kg azaltır. Ünite, özellikle yüksek akış sıcaklıklarına sahip ısıtma sistemlerinin yenilenmesi için uygundur.
Hijyenik İçme Suyu Isıtma
73 °C'ye varan yüksek akış sıcaklıkları ile Vitocal 350-G Pro serisi, içme suyunun hijyenik ısıtılması gereksinimini karşılar. Özel sıcaklık koruma işlevi, şarj döngüsü sırasında bile her zaman sıcak giriş sıcaklıklarını garanti eder.
Güvenilir Teknoloji
Soğutma devresinin kalbi, Almanya'da üretilen yarı hermetik pistonlu kompresörlerdir. Çıkışa bağlı olarak, bir bileşik devrede soğutma devresine iki veya üç kompresör yerleştirilmiştir. Bu, kısmi yük işletiminde bile yüksek verimliliği garanti eder.
Elektronik enjeksiyon valfleri, akım olmadan kendi kendine kapanarak en üst düzeyde güvenliği destekler ve garanti eder; örneğin, bir elektrik kesintisi durumunda. Daha az vida bağlantısı olan ve soğutma devresinde emniyet valfi bulunmayan tamamen hava geçirmez tasarım, aynı zamanda yüksek derecede sızdırmazlık ve dayanıklılığı garanti eder.
Uzaktan Kumanda ve Bakım İçin Yeni Vitotronic SPS 2.0
7 inç renkli dokunmatik ekrana sahip yeni Vitotronic SPS kontrolü (tip 2.0), basitleştirilmiş (uzaktan) çalıştırma ve bakım sağlar. Varsayılan olarak, antifriz su/su çalışmasını, ısıtma depolama tankı sıcaklığını ve yüksek/düşük bakımını düzenler.
İnternet üzerinden bağlantı, ısı pompasını her yerden izlemeyi kolaylaştırır.
Opsiyonel olarak mevcut bir akaryakıt/gaz kazanı ve boyler ısıtıcısı kontrol edilebilir. Ek olarak, artık dört ısıtma/soğutma devresi kontrol edilebilir ve "doğal soğutma"ya ek olarak, "aktif soğutma" da yılın herhangi bir zamanında konforlu bir oda sıcaklığı sağlar.
Düşük Sesli Çalışma İçin Optimize Edilmiş Cihaz Yapısı
Tüm ısı pompalarında olduğu gibi, kompresörler 50 ila 60 Hz'de çalışma sesi üretir. Cihaz çerçevesinin çok kaliteli yapısı ve ses yalıtımı sayesinde, gövde içindeki gürültü oluşumunu telafi etmek mümkün olmuştur.
3D ses geçirmez yapı özellikle titreşimleri dağıttığı için, taban desteğindeki titreşimler neredeyse hiç algılanamaz. 197 KW'lık ısı pompası için 65 dB(A)'lik ses gücü seviyesi ile, bu segmentte karşılaştırmaya gerek duymayan çok iyi bir değer elde edilmiştir.
İsteğe Bağlı Ekipman Fabrika Çıkışı
Elektrikli ekipman halihazırda ısı pompasına tam olarak entegre edilmiştir. Sirkülasyon pompaları için kontaktörler önceden monte edilmiştir ve kolayca erişilebilir. Talep üzerine, isteğe bağlı fonksiyon genişletme modülleri fabrikadan sipariş edilebilir. Örnek olarak, gerekirse kısmi sarma fonksiyonunun düşük başlangıç akımlarını iyileştiren elektronik kontrollü başlatıcılar verilebilir.
*Fotoğraf: Nagold'daki Schnepf planlama grubunun şirket merkezi © Dirk-Wilhelmy, Stuttgart
Nagold'da Schnepf planlama grubu*
Ürün Özellikleri
- Antifriz/su ve su/su büyük ısı pompası
- Akış sıcaklığı: 73 °C'ye kadar
- Isıtma çıkışları: antifriz/su: 27 ila 198 kW, su/su: 37 ila 274 kW
- EN 14511'e göre COP (Performans Katsayısı): 4,4'e kadar (B0/W35)
- BW 353.B198 tipinin boyutları (uzunluk x genişlik x yükseklik) 2816 x 911 x 1650 mm
- Ağırlık: 1678 kg (tip BW 353.B198)
- Enerji verimliliği sınıfı: A++