Radyatörün beslemesi üç tiptir:
- yanal unilateral;
- çapraz;
- aşağıda yer almaktadır.
Listelenen tiplerin her biri, hem ısıtma ekipmanını seçerken hem de bir ısıtma sistemi tasarlarken dikkate alınması gereken karakteristik avantajlara ve bazı dezavantajlara sahiptir.
- Örneğin, bugün en yaygın olanı tek yönlü bir bağlantıdır. Bu büyük ölçüde, dairelerde boruların tipik bir yerleşim planına bağlı olmasından kaynaklanmaktadır.
- Çapraz yöntem, kural olarak, büyük bir merkez mesafesine veya artan sayıda bölüme sahip cihazları bağlamak için kullanılır.
- Yerden ısıtma sistemi, ısıtma cihazlarını aşağıda verilen borulara bağlamanız durumunda geçerlidir.
Dolayısıyla, daha önce listelenen yöntemlerin her biri belirli bir duruma ilişkin olarak ilgilidir. Daha düşük bir tedarik ile radyatörlerin bağlantısının nasıl gerçekleştirildiğini daha ayrıntılı olarak ele alalım.
Temel bilgiler
Isıtma boruları zeminin altına serilirse, taban bağlantılı modern zemin radyatörleri uygundur. Bugün, yeni daireler ve evler düzenlerken, çoğu zaman gizli boru döşemenin uygulandığını söylemeliyim, bu da bu tür bağlantı için ısıtma cihazlarının gerekli olduğu anlamına geliyor.
Önemli: Isıtma cihazlarının bu montaj yöntemini seçtikten sonra, alt bağlantıya sahip radyatörler için özel bir bağlantı düğümü kullanmak gerekir. Kurulum işine böyle bir yaklaşım, bir kaza durumunda su baskını tehlikesini ve hava geçirmez bağlantılar kaybını önleyecektir.
Daha önce de belirtildiği gibi, her bağlantı yönteminin sadece avantajları değil, aynı zamanda bazı dezavantajları vardır. Bu durumda, dezavantaj, pilin enerji verimliliğinin, farklı bir devreye bağlanan analoglara kıyasla, yaklaşık% 10 oranında azaltılmasıdır.
Bununla birlikte, doğru ısıtıcıyı seçerek verim kaybı telafi edilebilir. Üretimde kullanılan malzemelerin türüne ve enerji verimliliğinin derecesine göre değişen çok çeşitli piller sunulur.
Bu nedenle, bataryaları alttan bağlayan bağımsız bir ısıtma sistemi kullanmak için, odanın içinde soğuk olmadığından, ısıyı daha yoğun bir şekilde serbest bırakan alüminyum veya metal cihazlar satın almalısınız.
Aşağıdaki bağlantıya sahip piller kullanma ihtiyacına ne sebep oldu?
Daha önce de belirtildiği gibi, taban bağlantılı bimetalik radyatörlerin kurulumunun ana sebebi, zemin altındaki boruların yeridir. Ancak bunun tek sebep olmadığı ortaya çıkıyor.
Aşağıda gerçekleştirilmiş olan bağlantı, yandan veya çaprazdan daha estetik görünüyor. Gerçek şu ki, bu şekilde tasarlanan iç mekan daha çok daha düzgün ve daha uyumlu görünüyor.
Diplere bağlanması daha pratiktir, çünkü özel bir düğümü kullanarak veya doğrudan kullanarak yapılabilir. Özel bir montaj kullanılırsa, akan suyun suya ihtiyaç duymadan sistemden ayrılması mümkündür. Bu, işleyen bir sisteme sahip cihazlardan birinin onarılması gerektiğinde, ilgili olandan daha fazlasıdır.
Tabandan bağlanma ihtiyacı bataryanın kendisinin tasarım özelliklerinden kaynaklanabilir. Örneğin, stok konfigürasyonundaki bazı boru şekilli veya panel modelleri, yanlarda değil de altta bulunan girişlere sahiptir.
Önemli: Alt astar için standart armatürler, çelikten yapılmış ısıtma cihazları ile donatılmıştır. Bimetalik ve alüminyum bataryalar, standart montajı ile boruları alttan bağlamak için gereklidir, büyük ölçüde tamamlanmamıştır. Sonuç olarak, bu düğüm ayrı olarak satın alınmalı ve standart olarak sağlanan alt taraflara sabitlenmelidir.
Isıtıcı çeşitleri
Standart konfigürasyonda, her tip pil, daha düşük bir bağlantı için gerekli olan her şeyle donatılmamıştır. Fabrikada, döşemeye döşenen boruları bağlamak için bir üniteyle donatılmış ısıtıcıları seçerseniz, daha düşük bir besleme borusu olan çelik radyatörlere dikkat etmeniz gerekir.
Bu kategori ısıtıcıları aşağıdaki değişikliklerle satışa sunulmaktadır:
- Yapılandırmaya uygun olarak, aşağıdaki modellere ayrılan panel piller:
- düz;
- profile;
- hijyen.
Profil modelleri günlük yaşamda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu aygıtlar, kutu şeklindeki muhafaza ile, ön taraftaki damgalama ile dikey çizgiler şeklinde yapılmış, kolayca tanımlanabilir. Bu değişiklik, fiyatı en uygun fiyatlı olduğu için popülerdir ve ek olarak dekoratif damgalama, cihaza özel bir cazibe kazandırır.
Pürüzsüz ve hijyenik modellerin damgalama eksikliği ile belirlenmesi kolaydır. Bu tür ısıtıcılar günlük yaşamda nadiren kullanılırlar, çünkü bunlar tıp kurumlarında, kamu binalarında vb.
Bu pillerin karakteristik özellikleri, tozdan temizlenmesi ve çeşitli kirleticilerden temizlenmesi kolay olduğu için bakım kolaylığı sağlar.
- Tübüler piller, panelin yanı sıra çelikten yapılmış, ancak daha çekici görünüyorlar. Isıtma cihazının monte edildiği tüpler, soğutucunun içinden dolaştığı kombine bölümlerdir.
Standart konfigürasyondaki bu modeller, zemine veya duvarların alt kısmına yerleştirilmiş borulara bağlantı için bağlantı parçaları ile donatılabilir.
Boru tabanını nasıl getirebilirim
Standart konfigürasyonda alt bağlantıya sahip alüminyum ve bimetalik ısıtma radyatörleri nadirdir ve bu nedenle, bağlantının yapıldığı özel bir düğümün alınmasını gerektirebilir.
Bu durumda, alt bağlantının aşağıdaki türlerden olabileceğini unutmayın:
- Tek taraflı bağlantı, Bir yandan her iki borunun birleştiği yer. Akış borusu ve geri dönüş akışı için boruların 10-20 cm aralıkla düzenlenmesi ile en popüler çözüm bu tip bağlantıların avantajı tüm yapının doğruluğudur.
- Çok yönlü birleştirme boruları bataryanın karşı taraflarına bağlamayı içerir. Böyle bir çözüm genellikle bulunur ve genellikle ısıtma sisteminin yapılandırma özellikleri tarafından belirlenir.
Kurulum işinin özellikleri
Isıtma cihazlarının kurulumu ve örneğin, yan bağlantılar içeren bimetalik radyatörlerin montajı birbirinden çok farklı değildir.
- Akü, radyatörün tipine uygun olarak seçilen özel braketlere monte edilmiştir.
- Pili yerleştirirken, tabandaki boşluğun 20 cm'yi geçmediğinden, ancak 10 cm'den az olmamasına dikkat edin Eğer boşluk gerekenden daha küçükse, temizlenmesi zor olacaktır. Boşluk gerekenden daha büyükse, hava konveksiyonunu olumsuz etkileyecek şekilde soğuk alanların oluşumu mümkündür.
- Bağlantı parçaları bir fum bant kullanılarak bir sızdırmazlık elemanı olarak vidalanır.
Sonuç
Bu yüzden, ısıtıcıları daha düşük kaynağa bağlama talimatının ne olduğunu düşündük. Açıklığa kavuşturulması gereken sorular var mı? Bu makaledeki videoyu izleyerek daha yararlı bilgiler bulacaksınız.