http://www.lukoil.com.tr/Contents/Urun_Emniyet_Bilgileri/187/Default.aspx
yukarıda lukoil den alıntılar bulacaksınız. isterseniz tamamını okuyabilirsiniz.
3. Tehlikelerin Tanımı
- Çok hızlı alev alıcıdır.
- Sıvı halde bulunan LPG deriye temas ettiğinde soğuk yanığına neden olabilir.
- Yüksek konsantrasyonda uzun süre solunması halinde sağlığa zararlıdır. (Ağızda ve boğazda yanma, öksürme, mide bulantısı,
baş ağrısı, karın ağrısı, baş dönmesi, kusma, fenalık hissi, yüz kızarması, göz yaşı ve burun akmasına neden olur.)
- Hava ile patlayıcı karışım oluşturabilir.
- Kapalı hacimlerde uzun süre solunması halinde boğulmalara neden olabilir.
5. Yangınla Mücadele Tedbirleri
Yanıcılık Sınıfı Parlayıcı Sıvı / Gaz
Alt Patlama Limiti (%) 1,8
Parlama Noktası -104 0C
. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler
Kapalı Ortam : LPG kaçağı fark edildiğinde, kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırın. Gaz akışını kesin. Ortamda gaz
kokusu kaybolana kadar ortamı havalandırmaya devam edin.
Açık Ortam : LPG kaçağı fark edildiğinde, uygun bir vanadan gaz akışını kesmeye çalışın. Ortamı tahliye edin. Rüzgarın yönüne
göre, sis lansı ile su püskürtülüp perdeleme yapılarak kaçağın yayılmasi engellenebilir.
LPG havadan ağır bir gazdır. Yerde birikme eğilimi gösterir. Hava akımıyla sürüklenebilir. LPG kaçağı fark edildiğinde ortamda
kıvılcım yaratabilecek cihazları hemen kapatın. Elektrikli cihazları çalıştırmaya ya da durdurmaya kalkışmayın. Ortamı derhal
tahliye edin.
7. Kullanım ve Depolama
- LPG tüplerinin değiştirilmesi ve tankların dolumu esnasında, kıvılcım yaratabilecek cihazları uzak tutunuz.
- Ürünü yeterli havalandırma imkanına sahip yerlerde kullanınız.
- Cihazlara bağlantıda kullanılan hortumların boyu 1,5 metreyi geçmemelidir.
- Hortumlar duvar arasından geçirilmemeli, ısıdan ve fiziksel hasarlardan korunmalıdır.
(Detaylar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın TRKGM-2000/5 sayılı Tebliği ile TS-2179 LPG Kullanma Kuralları Standardina
bakınız.)
- LPG tüpleri dik konumda depolanmalıdır.
- LPG tüplerinin darbelerden korunması için önlem alnmalıdır.
- LPG tüpleri direkt güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- LPG'nin dökme olarak depolanması ve kullanımı TS 1446'da belirtilen kurallara ve yetkili kuruluşlarca hazırlanan projelere
uygun olmalıdır.
16. Diğer Bilgiler
- İyi havalandırılan yerlerde kullanılması gerekir.
- Dar hacimlerde LPG tüpü ve LPG kullanan cihazlar kesinlikle bulundurulmamalıdır.
- LPG kullanan cihazlar ulusal ve uluslararası standartlara uygun olmalı, cihaz üreticisinin güvenlikle ilgili tavsiyelerine
uyulmalıdır.
- LPG tesisatı, LPG hortumları, regülatörler gibi ekipman düzenli olarak kontrol edilmeli, üreticinin tavsiyesine göre gerekli
tedbirler alınmalı ve yenilenmelidir.
Üst Patlama Limiti (%) 9,5
Kendiliğinden Alevlenme Sıcaklığı 420 0C
Statik Elektiriğe Duyarlılığı Muhtemel
LPG havayla belli bir oranda karışırsa ve bir kıvılcımla alev alırsa yangın çıkabilir. Bu nedenle yangını durdurmak için etkenlerden
birini ortadan kaldırmak gerekir. En etkili yöntem gaz akışını kesmektir. Alevleri boğmak ve ısı tesirini azaltmak için LPG stok tankı
ve çevresine su ile soğutma yapılmalıdır. Gaz akışını kesmek imkansız ise, alevleri söndürmeye çalışmayınız.Yanan tüp ya da stok
tankını bölgeden uzaklaştırma çalışmaları yangını daha da büyütebilir. Bu nedenle hemen itfaiyeyi çağırın ve itfaiyeye LPG
yangını olduğunu bildirin.Yangına maruz kalan LPG stok kabini sabit su monitörleri kullanarak soğutunuz. LPG tankının patlama
riskine karşı stoklanan LPG miktarına göre tankın etrafı tahliye edilmelidir.
Yanma ürünü su buharı, karbondioksit ve karbon monoksittir.
LPG yangınlarında itfaiyeciler sis/perdeleme lansları, özel koruyucu giysi ve teneffüs cihazları kullanmalıdırlar.