Merkezi Isıtma Sistemi Nasıl Anlaşılır
- Giriş
- Gerekli araç ve gereçler
- Islak merkezi ısıtma
- Kuru merkezi ısıtma
- Diğer ısıtma türleri
- Radyatör türleri
- Isıtma kontrolleri
Giriş
Merkezi bir ısıtma sisteminde, ısı tek bir kaynaktan (genellikle bir kazan) üretilir ve evden sıcak su veya sıcak hava olarak dağıtılır. Çoğu evin merkezi ısıtma sistemleri vardır ve bunları kurmak için kalifiye bir uzmana ihtiyaç duyarsanız, temel ilkeleri anlarsanız, bunları kendiniz korumak için yapabileceğiniz çok şey vardır.
Gerekli araç ve gereçler
Islak merkezi ısıtma
Islak bir merkezi ısıtma sisteminde bir kazan, genellikle bir boru devresi etrafında pompalanan suyu evdeki radyatörlere ısıtır. Her radyatör, suyun içinden aktığı hızı kontrol eden vanalara sahiptir, bu da suyun radyatörde harcadığı süreyi ve verilen ısı miktarını kontrol eder. Su, radyatörden çıktığında yeniden ısıtılmak üzere kazana geri borulu.
Her ne kadar sistem çevresinde su akarken borulardan bir miktar ısı kaybolsa da, dar çapları ve akış hızları bunu minimumda tutar. İyi tasarlanmış bir sistem, bir devrenin yerine pompadan yayılan bir dizi kısa devire sahip olabilir; bu, her bir devrede son radyatörün, ilk kadar verimli bir şekilde ısınmasını sağlar.
Boru tesisatı
Çoğu modern ıslak merkezi ısıtma sistemindeki radyatör devreleri standart 15mm bakır borudan yapılırken, kazanı, pompayı ve devrelerin ayrıldığı noktaları 22mm veya 28mm çapında olacak şekilde bağlar. Lehimli kılcal derzler en iyisi (kazan, pompa ve valflere bağlantılar hariç), çünkü bunlar en az sızıntıdır. Islak merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılmak üzere plastik borular da geliştirilmiştir, ancak bunları doğrudan bir kaynatıcıya bağlayamazsınız. Bunun yerine kısa bir bakır boru kullanmanız gerekecek.
İki borulu ve tek borulu sistemler
Daha modern sistemlerde, her bir radyatörün giriş vanasına pompadan sıcak su aktarıldığı ve borudaki son radyatörde sona eren bir akış borusuyla iki borulu bir düzen vardır. İkinci bir boru ('dönüş borusu' olarak adlandırılır), radyatörlerden gelen soğutulmuş suyu toplar ve tekrar ısıtmak için tekrar kazana taşır. Eski tek boru düzeneğinde, sıcak su bir radyatörden geçer ve daha sonra devrenin etrafında hareket edecek olan akış borusuna geri döndürülür. Sonuç olarak, devrenin sonuna yakın bulunan radyatörlerin aynı miktarda ısı vermek için daha büyük olması gerekir.
Mikrop boru sistemleri
İki borulu düzende bir değişiklik, 8 mm ve 10 mm boyutlarında alabileceğiniz küçük çaplı mikroboru borusu kullanır. Bu, bobinlerde gelir ve bükülmek çok kolaydır, böylece boruları boşluklara ve köşelere doğru eklemlere ihtiyaç duymadan besleyebilirsiniz. Bu dar borular bir seferde sadece bir radyatörü ısıtmak için yeterli su taşıdığından, her radyatörün kendi devresine ihtiyacı vardır. Bunlar manifoldlar adı verilen armatürlerden yayılır. Akış boruları manifoldun bir ucuna birkaç radyatöre bağlanır ve ardından diğer uca geri döner. Ancak hem besleme hem de dönüş mikrobon boruları radyatörün aynı ucuna bağlanır.
Kuru merkezi ısıtma
Kuru bir merkezi ısıtma sisteminde, hava tek bir ısı kaynağı ile ısıtılır ve evin odalarını ısıtmak için bir dizi büyük kanaldan üflenir. Her bir kanal, ısı seviyelerini kontrol etmek için açabileceğiniz ve kapatabileceğiniz bir zemin veya duvar ızgarasıyla son bulur. Bazı sistemler havayı ısıtmak için elektrikli bir ısıtıcıya güvenir, diğerleri ise gaz gibi bir yakıt kullanır. Bir elektrikli depolama ısıtıcısında ateş tuğlalarını ısıtmak için bir gecede yoğun olmayan elektriği kullanabilir ve daha sonra gün içerisinde evin ısıtılması için depolanan ısılarını kullanabilirsiniz.
Bir ısıtıcının tipine bağlı olarak, bazı sistemler sıcak su da sağlayabilir. Ancak bu tür bir sistem sadece bir ev inşa edildiğinde kurulabilir, çünkü hantal kanalların yapıya dahil edilmeleri çok zorlayıcı olmaları için yapıya dahil edilmeleri gerekir.
Diğer ısıtma türleri
Kesinlikle 'merkezi ısıtma' olarak sınıflandırılmamasına rağmen, tüm evi ısıtabilen başka kuru sistemler vardır. Bunlar arasında gün boyunca ısı veren ateş tuğlalarını ısıtmak için yoğun olmayan elektrik kullanan bireysel oda depolama ısıtıcıları bulunmaktadır.
Başka bir seçenek, yerden sıcak su borularının veya elektrik elemanlarının döşendiği yerden ısıtmadır. Bunlar, zemini rahatsız etmeden odanın havasını ısıtmak için yeterli ısı üretir.
Radyatör türleri
Islak bir merkezi ısıtma sistemi, ısısını radyasyon ve konveksiyonla sağlar. Sıcak bir yüzeyden yayılan ısıyı radyasyon olarak hissedebilirsiniz, ancak konveksiyon havayı ısıtır ve bunu yaparken ısı kaynağına odaklanmış yumuşak bir dolaşım oluşturur. Sıcak hava yükselir, daha serin hava akar ve tüm odanın sıcaklığı kademeli olarak artar.
Isı yayıcının en basit şekli panel radyatördür. Radyatör olarak adlandırılsa da, sıcaklığının yarısından fazlası konveksiyonla yaratılmaktadır. Yüzey alanını artırmak ve maksimum ısı çıkışını sağlamak için oluklu bir gövdeye sahiptir. Uzamışsanız, çift panel radyatörler idealdir. Isı çıkışını arttırmanın bir başka yolu, konveksiyonu arttırmak için arka tarafta bir kaç yüzgeçli bir konvektör radyatör kullanmaktır.
Radyatör vanaları
Radyatörler normalde her köşede dişli bir deliğe (veya 'dokunarak') sahiptir.En alttaki iki valf için: su girişini (radyatörü açmak ve kapatmak için kullanılır) ve dışarı giden su akışını kontrol etmek için bir kilit vanasını ayarlamak için bir manuel (veya 'kontrol') vanası (normalde tamamen açık) açık). En iyi parçalardan biri, bir hava tahliye vanasıyla donatılacaktır - sistemden hava çekmenizi sağlayan basit bir konik vida. Diğerde bir körleme fişi vardır.
Isıtma kontrolleri
Isıtma sisteminizi ne kadar programlayabilir ve kontrol ederseniz, o kadar enerji tasarruflu ve ekonomik olursunuz.
Oda istatistikleri
Birçok sistem, seçtiğiniz sıcaklığa göre ısıtmayı açıp kapatan bir oda termostatı (veya 'oda statüsü') içerir. Normalde oturma odasına ya da salona yerleştirilir ve yakın çevresinde sıcaklık artışı ya da düşmesi, evdeki karşılık gelen bir yükselme ya da düşüşle eşleştirilir. Programlanabilir bir oda statüsü, günün farklı zamanları için farklı sıcaklıklar ayarlamanızı sağlayan daha fazla kontrol sağlar. Bunlar kablolu veya kablosuz versiyonlarda mevcuttur. Bir oda statüsü ile ilgili problem, belki de pencerelerden parlayan güneşin veya oturma odasındaki açık ateşin neden olduğu yerel sıcaklık değişimlerine uymamasıdır.
Termostatik radyatör vanaları
Manuel vanayı kapatarak radyatörünüzün ısı çıkışını azaltabilirsiniz. Ancak, termostatik vanaların takılması çok daha verimlidir, bunu sizin için otomatik olarak yapar ve oda sıcaklığı düştüğünde tekrar açar. Daha da iyisi, günün belirli saatlerinde bireysel radyatörlerin istenen sıcaklığını muhafaza eden programlanabilir termostatik radyatör vanalarıdır.
Radyatör tasarımı
Radyatörler ve havlu ısıtıcısı sadece işlevsel ısı sağlayıcıları olmak zorunda değildir. Bugünlerde her iç mekanı tamamlayacak pek çok şık seçenek var.
Zaman anahtarları ve programcılar
Basit bir zaman anahtarı sistemi önceden ayarlanmış zamanlarda açıp kapatacaktır, ancak bir programlayıcı ısıtma ve sıcak su devrelerinizi günün farklı saatlerinde bağımsız olarak çalıştırmanızı sağlar. Bir kontrolör size daha fazla esneklik sağlar. Bu, sistemi belirli zamanlarda çalıştırır ve aynı zamanda sıcaklık dalgalanmalarına da cevap verir, ancak bir kazan yöneticisi, kazanın yalnızca dış ortam sıcaklığı da dahil olmak üzere çeşitli koşulları algılayarak gerektiğinde çalışmasını sağlar.
Silindir termostatları
Radyatörlerin ısıtılması için gerekli olan suyun sıcaklığı musluklardakinden çok daha yüksektir (60° C'nin tersine 82° C) ve bir silindir termostatı aşırı ısınmadan sıcak su beslemesini durduracaktır. Silindirdeki sıcaklık ayarlanan sınıra ulaştığında, termostat bir motorlu vana çalıştırır ve akışını ısı değiştiricisine kapatır. Su sıcaklığı düştüğünde, vana tekrar açılır.
Bölge vanaları
Bazı odalarda ısıtmaya ihtiyaç duyulmadığında günün belirli saatlerinde sistemin parçalarını kapatmak için motorlu vanalar ('bölge' veya 'orta konum valfleri' olarak da bilinir) kullanılabilir. Bu, gün boyunca üst katlardaki tüm yatak odalarını ısıtmak istemeyebileceğiniz büyük bir evde yararlı olabilir. Sistemlerin 150m2'den fazla ısıtılması şarttır.
Makalenin Yazar: Miraç Kolçak Unabhängiger Konstrukteur und technischer Experte. Arbeitserfahrung in der Baubranche seit 1980. Fachkompetenz in den Richtungen: Bau, Architektur, Design, Hausbau.