Yangın, kontrolümüz dışında gelişen “yanma prosesi” sonucu, ağır can ve mal kaybına uğrama ihtimalimiz olan afetlerin başında gelmektedir. Maddi ve manevi zarara uğrama riskinin bu kadar yüksek olduğu bir konuda önlem alınması da kaçınılmazdır. Bu prensipten hareketle ülkemizde, yangına karşı önlem alınması hususunda yönetmelikler ve standartlar tesis etmiştir.
Söz konusu “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”; tüm yapılarda yangına karşı önlem alınmasını zorunlu kılmakta olup, yönetmelik hükümlerine uyulmaması sonucu oluşacak maddi ve manevi zararlardan dolayı tüm tarafları (üretici, proje firması, danışman firma, yüklenici, son kullanıcı) müteselsilen (kusurlarıyla orantılı olarak) sorumlu tutmaktadır.
Yangınla mücadele kapsamında tesis edilecek yangın pompasının elektriksel ve mekanik özelleri TS EN 12845 yangın standardında tarif edilmektedir. TS EN 12845, Avrupa Yangın Standardı olan EN 12845(2009) ile aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN) izniyle Türk Standartları Enstitüsünce oluşturulmuş “Türk Yangın Standardı” dır.
ETNA TS EN 12845 standardına uygun yangın pompaları, kararlı bir debi(Q)-basınç(H) eğrisine sahiptir.
Pompalar; iki elektrik tahrik motorlu veya bir elektrik, bir dizel tahrik motorlu olacak şekilde %100 yedeklidir. (Üç pompalı sistemlerde; pompalardan ikisi talep edilen anma debi-basınç ihtiyacını karşılayacak kapasitede tesis edilmektedir.)
Elektrik / Dizel Tahrikli Yangın Pompası Özellikleri
TS EN 12845’ e göre yangın pompası, kararlı bir H(Q) eğrisine sahip olmalıdır.
Kapalı Vana Değeri: Pompanın kapalı vana değeri (Sıfır debide pompanın verebileceği maksimum basınç), anma değerinin %125’ ini geçmemelidir.
Anma Değeri : Talep edilen debi-basınç değerinin pompa hidrolik eğrisi üzerindeki kesiştiği nokta.
Maksimum Yük : Pompa gerektiğinde anma debisinin %140’ı kapasite çalışabilmelidir. Yangın pompası; anma değerinin %140 kapasitesinde çalışırken, basınç en fazla anma değerinin %70 mertebelerine kadar düşmelidir
Açıklamalar
Yatay durumdaki pompa gruplarının pompası ile pompayı harekete geçirme mekanizması arasındaki bağlantı, bağımsız olarak ayrılabilmeyi sağlayan ve su alma veya boşaltma borusunu etkilemeden pompa içlerinin muayene edilmesine veya değiştirilmesine imkân veren tiptedir. Uçtaki emme pompaları geri çekmeli tiptir.
ETNA TS EN 12845 standardına uygun yüksek performanslı ve uzun ömürlü pompa, motor, kontrol panosu ve sistem aksesuarlarından oluşan yangın pompaları ile yapılarınız ve sevdikleriniz güvence altında.