Kızgın yağ kazanlarımız, üç geçişli, Tam Silindirik Kızgın Yağ Kazanı Kazanlarımız Motorin ve Fuel Oil gibi sıvı yakıtlar ile Doğal Gaz ve LPG gibi gaz yakıtların özellikleri dikkate alınarak hem sıvı hem de gaz yakıt ile kullanılabilecek şekilde dizayn edilirler.
Kızgınyağ Kazanlarımız;
- Tip,
- Kapasite,
- Kullanılacak yakıt tipi ve karakteristik özellikleri,
- Gerekli ısıtma yüzeyi
- Kullanılacak termik yağın özellikleri
- Sirküle edecek akışkan miktarına göre serpantin sayısı,
- Duman gazı debisi,
- Kızgın yağ giriş-çıkış sıcaklık farkı,
- Ocak ısı yükü, gibi birçok parametre göz önüne bulundurularak hesaplamalar yapıldıktan sonra bilgisayar ortamında projelendirilirler.
Kızgın yağ kazanları üç geçişli olduğundan yüksek verimlidirler. Uygulanan konstrüksiyon kriterleri doğrultusunda kızgın yağ kazanının ısıl ataleti minimize edilmiş, yanma ve ısı transfer verimi maksimum seviyeye çıkarılmıştır.
Kızgın yağ kazanlarında gövdede EN 10028 normuna uygun kazan sacı kullanılmaktadır. Kızgın yağ sirkülasyon boruları DIN 2448 ve 17175 normuna uygun St. 35.8 kalite dikişsiz çelik çekme borudan imal edilmektedir. Sirkülasyon boruları, büzülme ve potlaşma olmaksızın, duman gazının by-pass’ına izin vermeyecek şekilde imal edilir.
Kızgın yağ Kazanı dış gövdesi, uygun kalınlıkta kaya yünü üzerine galvaniz, alüminyum veya paslanmaz sac kaplı olarak izole edilmektedir. Alevden etkilenen kısımları korumak için kazan içine uygun formda refrakter malzeme konulmaktadır.
Firmamız oluşabilecek her türlü arızaya karşı, sistemde gerekli kontrol ve otomasyon ekipmanlarını da (sıcaklık, basınç, akış kontrol) sisteme entegre ederek riski minimum seviyeye indirmeyi amaçlamaktadır.
Müşterilerimizin talebi ve kazan dairesi yerleşim imkânına göre firmamız Kızgın yağ kazanlarını yatık ve dikey olarak imal etmektedir.