Sigortanın atıp atmadığını kontrol edin. Elektrik fişi takılı mı? Pompayı farklı bir prize takın ve çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
‘Kaldırma’ yukarı yönlü kuvvetin çalışma sırasında pompanın çarkına/mil ünitesine baskı oluşturduğu durumu ifade eder.
Tortular arızaya neden olabileceği için sorun basınç şalteri (baskı kontrolü) ile ilgili olabilir.
Kavitasyon, buhar dolu kabarcıkların oluşması ve aniden patlamasıdır. Bu durum, pompadaki basıncın, pompalanan akışkanın buhar basıncının altına düştüğü noktalarda görülür.
Pompa yavaş çalışıyor veya hiç çalışmıyor. Kondansatörü değiştirerek bu sorun çözülebilir.
Motor çalışıyorsa, debi 0,07 m³/sa. değerinin altındaysa ve basınç, basınç şalterinde ayarlanan basıncın altındaysa, kuru çalışma alarmı tetiklenir.
Kuru rotorlu pompada, akışkanla temas eden bileşenler (ıslak parça) motordan ayrıdır.
Devre kesiciler ve sigortalar çeşitli nedenlerden dolayı atar:
Dalgıç pompada motor korumasını ayarlama