1 Kullllanıım Kiitabıı ve Bakıım Talliimatıı Radyall Vantiillatör
2 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Güvenlik Talimatları Giriş Genel Uyarılar ve Uyarı İkaz İşaretleri Özel Güvenlik Talimatları 6 2 ÜRÜN TANITIMI ve VANTİLATÖR PARÇALARI 6 3 TAŞIMA VE DEPOLAMA Paketleme Taşıma ve Depolama için Parçalara Ayırma Yükleme ve İndirme Depolama Teslimat Kapsamı 10 4 MONTAJ Montaj Koşulları Ölçüler ve Ağırlıklar Kaldırma Tertibatı Kurulum Hazırlık Aşaması Montaj Sökme İşlemi 13 5 DENEME ÇALIŞTIRMASI ve İLK ÇALIŞTIRMA Kontroller Mekanik Sistem Elektrik Sistemi İlk Çalıştırma 14 6 İŞLETME TALİMATLARI Kontroller Durdurma İşlemi Arızalar Arızadan Sonra Çalıştırma İşletmeye Ara Verme Hazırlanması Tekrar Çalıştırma 16
3 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 3 7 BAKIM Genel Bakım Rulmanlar, Yataklar ve Yağlama Rotor Motor Kayışla Kasnak Tahrikli Diğer Parçalar Onarımlar Genel Rotorun Değiştirilmesi Yatak ve Rulmanların Değiştirilmesi Soğutma Pervanesinin Değiştirilmesi Kayışın Değiştirilmesi Diğer Elemanlar Yedek Parçalar 19 8 TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ Ölçüm Noktasının Seçimi Titreşim Davranışının Değerlendirilmesi 20 9 Yağ Seçim Tablosu 21
4 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 4 1 Genel Güvenlik Talimatları 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş Bir makinenin, ekonomik ve ekolojik yönden uygun biçimde kullanılmasının yanı sıra, insan hayatına ve uzuvlarına zarar vermeden çalışması gerekmektedir. Bu koşulları sağlamak için, kullanım kılavuzunda belirtilen güvenlik talimatlarına ve ek olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarına da uyulması gerekmektedir. Satın aldığınız bu vantilatör, kullanım kılavuzuna uyulduğu takdirde güvenlik sorunu olmadan ve insanlar için tehlike yaratmadan çalışır. Amaca uymayan ve deneyimsiz kişiler tarafından kullanım, vantilatörün arızalanmasına ve insanlar için tehlike yaratmasına neden olabilir. Bu nedenle işbu kullanım kılavuzu, kullanıcının işletmesinde vantilatörün montajı, işletmeye alınması, kullanım, bakım ve onarımı ile ilgili olan herkes için bağlayıcıdır. Vantilatör sadece sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde kullanılacaktır. Bundan değişik olan her kullanım amaca uymayan kullanım sayılacaktır. Bu nedenle oluşabilecek zararlar için üretici firma hiç bir sorumluluk üstlenmez. Eğer ek tehlikeler oluşacak ise, vantilatörün herhangi bir sebeble üçüncü şahıslara verilmesi kesinlikle doğru değildir ve izin verilmez. Vantilatörün birlikte çalıştığı, bağlı bulunduğu sisteme ait kullanım kılavuzunda belirtilen kapatma prosedürlerine de uyulması zorunludur Vantilatörde ve ona ait sistem parçalarında herhangi bir işlem yapılması, vantilatöre ve sisteme zarar verebileceğinden kesinlikle yasaktır. Vantilatörün operatörü, yetkisi olmayan kişilerin makine de çalışmalarını engellemekle yükümlüdür. Operatör, vantilatörde çalışma güvenliğini ve emniyetini tehlikeye sokacak bir durum saptadığında, bu durumu derhal vantilatörü satın alan kurum yada ilgili şahıslara (ALICI) bildirmekle yükümlüdür. Alıcı, bildirilen arızayı derhal üretici firmaya yazılı olarak tebliğ etmekle yükümlüdür, her halükarda en geç 14 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmelidir. Alıcı, teslim edilen vantilatörü her zaman kusursuz bir biçimde ve verilen talimatlara uyarak işletmekle yükümlüdür. Üretici firmanın izni olmadan, vantilatör üzerinde yapılacak herhangi bir değişik sebebi ile oluşabilecek arıza, kaza ve sorunlardan üretici firma kesinlikle sorumlu değildir ve sorumlu tutulamaz. Vantilatörde yapılacak olan bakım ve onarımlar, vantilatör kesinlikle durmuş ve enerjisinin tamamen kesilmiş olduğundan emin olunduktan sonra yapılacaktır. Vantilatörün durduğundan ve enerjisinin tamamen kesilmiş olduğundan emin olunduktan sonra güvenlik korumaları sökülmelidir. Vantilatörün dikkatsizlik sonucu çalıştırılmaması için gerekli güvenlik önlemleri alınmak zorundadır! Vantilatörün üstünde bulunan bilgi,talimat ve uyarı işaretlerinin sökülmesine asla izin verilmez. Bakım ve onarım işlemlerinin ardından vantilatör tekrar devreye alınmadan önce, güvenlik korumalarının montajı gerektiği gibi usullere uygun ve eksiksiz olarak yapılmalıdır. Motorun elektrik bağlantısı ehliyetli kişiler tarafından yapılmalı ve motor üretici firmasının güvenlik, işletmeye alma ve çalıştırma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır. VDMA normuna uymayan güvenlik korumaları tehlikeli olarak görülür. Alıcı, uygun güvenlik korumalarını sağlamak zorundadır. Mevcut olan güvenlik talimatları aşağıdaki yasalara uygundur: İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü Metal işleme sektörlerinde iş sağlığı ve güvenliği AB nin tarihli ürün sorumluluğu ile ilgili yönetmeliği AB nin 89/392/EWG sayılı makinelerle ilgili yönetmeliği, Ek IIa Türk Ticaret kanunlarına göre ürün sorumluluğu Montajda yapılan elektrik ve mekanik koruma tertibatı DIN EN , DIN EN 294 ve DIN EN 349 a uygun olarak alınmalıdır. Elektriklenmeyi önlemek için topraklama yapılmalıdır. Topraklama DIN EN ve EN ve VDMA bölüm 1 ve 2 ye uygun olarak yapılmalıdır.
5 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa Genel Uyarılar ve Uyarı İkaz İşaretleri GENEL UYARILAR ve UYARI İKAZ İŞARETLERİ Vantilatör Teknik emniyet kuralları seviyesine göre yapılmıştır. Buna rağmen kullanım esnasında kullanan ve de bir üçüncü şahıs için hayati tehlike taşıyabilir, yada başka zararlar oluşabilir. Vantilatör dinamik üst düzeyde yüksek akım olan bir araçtır. Bu makineyi ancak yetki sahibi ehli kişiler kullanabilir. Bu talimatı okumadan vantilatör ile ilgili hiçbir işlem yapmayınız. Anlaşılmayan bir nokta var ise mutlaka, KLİMA İMALAT SANAYİ VE TİC. yetkilileri ile temas kurunuz. Bu ürün kullanım amacına uygun kullanılmalıdır. Aksi durumda oluşabilecek risklerden, KLİMA İMALAT SANAYİ VE TİC. sorumluluk kabul etmez. Tüm koruma tertibatı, mesela acil durdurma düğmesi, mil koruyucu, kaplin koruyucusu v.b. işletmeci tarafından mecburi monte edilmiş olmalıdır. Ani sıcaklık değişimlerinde fiziksel deformasyon oluşabilir. Dizayn sıcaklığından farklı sıcaklıklarda kullanılmamalıdır. 82dB üzerinde Kulaklık olmadan kesinlikle çalışılmaz! Fan dönüş yönünü gösterir.
6 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa Özel Güvenlik Talimatları Aşağıdaki tehlikelere karşı alınacak önlemler işletmeci sorumluluğundadır: Eğer vantilatörün gövde ısısı 50 C yi geçerse dikkatsizlikten kaynaklanan temaslara karşı önlem alınmak zorundadır. Eğer vantilatör elektrikli ısıtıcı sistem ile donatılmış ise, dikkatsizlikten kaynaklanan teması önlemek için güvenlik önlemleri muhakkak alınmalıdır. Eğer vantilatöre damper bağlı ise, damperin açık olduğu seviyelerde, motorda aşırı yüklenme oluşabilir. Bu sebebten dolayı motordaki nominal akımı kontrol etmek gerekir. Hiçbir durumda, serbest emici vantilatörlerin emiş ağzına, L < 2 x rotor çapı (d) mesafesinden daha yakın durulmaz! Şekil 1 : Serbest emişli vantilatörlerde minimum emiş mesafesi Vantilatör, yetkili, eğitimli ve işi bilen personel tarafından kullanılmalı, bakımı ve tamiratı yapılmalıdır. Bu personel, işbu kullanım kılavuzunu mutlaka okuyarak olası tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. 2 Ürün Tanımı ve Vantilatör Parçaları 1. Gövde 2. Motor Altlığı 3. Soğutma Pervanesi 4. Rotor 5. Emiş Koniği 6. Emiş Borusu 7. Temizleme Kapağı 8. Titreşim Önleme Takozu 9. İkinci Şase 10. Elektrik Motoru Şekil 2 : Tek emişli radyal vantilatör, motor direk akuple
7 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 7 Şekil 3 : Kayış-kasnak tahrikli tek emişli radyal vantilatör 1. Gövde 2. Motor Altlığı 3. Soğutma Pervanesi 4. Yatak 5. Mil 6. Rotor 7. Emiş Koniği 8. Emiş Borusu 9. Kasnak 10. Kayış 11. Temizleme Kapağı 12. Titreşim Önleme Takozu 13. İkinci Şase 14. Elektrik Motoru 15. Kaplin Şekil 4 : Kaplin tahrikli tek emişli radyal vantilatör
8 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 8 1. Gövde 2. Motor Altlığı 3. Soğutma Pervanesi 4. Yatak 5. Mil 6. Rotor 7. Temizleme Kapağı 8. Titreşim Önleme Takozu 9. İkinci Şase 10. Elektrik Motoru 11. Kaplin 12. Emiş Cebi Şekil 5 : Kaplin tahrikli çift emişli cepli radyal vantilatör 3 Taşıma ve Depolama 3.1 Paketleme Vantilatörler, tipine ve büyüklüğe göre paketlenmeden, kısmen veya tamamen paketli olarak nakledilecektir. Paketlenmenin nasıl olacağı nakliye şekline göre karar verilecektir. Esas itibari ile sipariş esnasında yapılan anlaşma geçerlidir. 3.2 Taşıma ve Depolama için Parçalara Ayırma Vantilatörlerin ne seviyede parçalara ayrılacağı, teslim edileceği yerdeki mevcut koşullara göre ayarlanacaktır. Yerinde yapılacak montaj işlemlerinin daha çabuk ve kolay bir biçimde yapılmasını sağlamak için, vantilatörlerin mümkün olduğu kadar parçalara ayırmadan nakledilmesine çalışılacaktır. 3.3 Yükleme ve İndirme Yüklemeler ve indirmeler sırasında çarpma, şiddet etkisi veya dikkatsizce olabilecek hasarları önlemek için, vantilatörlerin ve aksamlarının taşınmasında azami özen gösterilmelidir. Vantilatör sadece öngörülen yerlerinden (daha önceden açılmış taşıma deliklerinden vs.) asma kancaları veya sapan kullanılarak kaldırılmalıdır. Motor montaj deliklerini, yükleme ve taşıma esnasında herhangi bir sebepten dolayı kullanmak kesinlikle yasaktır! Vantilatör önemli parçalarından (mil, vantilatör, emiş ve atış ağzı vs.) tutularak kesinlikle kaldırılmamalıdır! Kullanılan kaldırma cihazları ve taşıma araçları taşınacak aksamın büyüklüğüne ve ağırlığına göre seçilmelidir. Ağırlıklar için lütfen teknik bilgi sayfasına başvurunuz. Taşıma sehpası veya çapraz traversler, geçerli yönetmeliklere uygun olmalıdır.
9 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 9 Montajı tamamen yapılmış vantilatörlerin yüklenme konumu, kurulma konumuna uygun olmalıdır. Eğimli pozisyonlar dan ve benzer sapmalar dan her durumda kaçınılmalıdır. Cihazlar, kaymayacak, devrilmeyecek ve birbirlerine sürtmeyecek biçimde yüklenmelidir. Taşıma süresince, taşıma firması ve onun yükleme uzmanı, taşınan tüm ürünlerden sorumludur. *Vantilatörlerin taşıma ve bağlantı noktalarına ait örnek bilgiler şekil 6, 7 ve 8 de gösterilmiştir. Şekil 6 : Kayış Kasnak Tahrikli Şekil 7 : Çift Emişli Şekil 8 : Kaplin Tahrikli Bir Ü'nün bütün kaldırma/taşıma biçimlerini önceden bilmek imkansız olmasından dolayı, yukarıda verilen örnekler, genel örneklerdir. Yukarıda belirtilenler harici başka bir kaldırma noktası, bu sembol ile gösterilir. 3.4 Depolama Vantilatörlerin depolanması üstü kapalı mekanlarda olmalıdır. Vantilatörlerin gövdesinde bulunan açıklıkların (emiş ve atış ağızları vs.) sıvı veya yabancı maddelerin girmesini önlemek için düzgün bir biçimde kapatılması gerekir.
10 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 10 Depolama esnasında vantilatörün her an çalışabilir durumda olmasını sağlamak için asgari bakımlarının yapılması gereklidir: Rotor, düzenli zaman aralıklarında (ayda bir kere) döndürülmelidir. Çevirme işlemini yaparken, rotor veya mil bir ay önceki boşta duran pozisyonundan 90 farklı olacak şekilde durdurulup, işaretlenmesi gereklidir. Eğer rulmanlar sökülürse, rotoru döndürmeye gerek yoktur. Depolanma 3 aydan fazla sürerse, yataklar vantilatör çalıştırılmadan önce açılmalı ve yataklar ve rulmanlarda nemden dolayı oluşabilecek yıpranma ve paslanma gibi hasarlar kontrol edilmelidir. Gerekirse eski gres yağı alınıp yataklar temizlenmeli ve yeni gres yağı ile yağlanmalıdır. Motorların depolanması, çalışılabilirliği etkilememelidir. Depolama süresince motorlar neme ve sıcaklığa tabi olmamalıdır. Motor üreticisinin kullanma talimatlarını dikkate almak ve uymak gerekir. Siparişte özel istek ile belirtilmediği sürece vantilatörler, önce antikorozif astar ile, ardından rapid son kat boya ile boyanır. Çıplak aksamların ise pastan koruyucu gres yağı veya koruma yağı ile bakımı yapılmıştır. 9 aydan fazla sürecek depolamada ise mutlaka ekstra bir koruma daha uygulanması gerekir. 3.5 Teslimat Kapsamı Teslimat kapsamı, sevk belgelerinde yazılmıştır. Teslim alındığında tam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sevk esnasında oluşan taşıma hasarları veya noksan olan aksamlar derhal taşımayı yapan veya üretici firmaya bildirilmelidir. Devir alındıktan veya teslim alındıktan sonra kusur saptanırsa alıcı noksanı derhal yazılı olarak üretici firmaya bildirmekle zorundadır, her halükarda teslim tarihinden itibaren en geç 14 gün içerisinde bildirmek zorunluluğu vardır. 4 Montaj 4.1 Montaj Koşulları Montajın yapılacağı tesisin tasarımı ile alakalı olarak vantilatörün montaj edileceği yer, bakım ve onarımının yapılmasına uygun ve kolayca ulaşılabilir bir alan olmalıdır. Tesisin bölümleri veya makineleri buna uygun düzenlenmelidir. Vantilatör, isteğe göre beton temel veya çelik konstrüksiyon üzerinde kurulabilir. Genel çizim ve boyut şemaları gerekli ölçüleri vermektedir. Titreşimin bina zeminine iletilmesini en az seviyeye indirmek için vantilatörlerin kaidesi ve bağlantısı inşaat tekniğine uygun olarak şekil 9 ve 10 da gösterildiği gibi yapılması gerekmektedir. Şekil 9 : Tek şaseli vantilatör bağlantı şeması Vantilatörlerin kapasitelerine göre uygun ankraj cıvataları şeçilir.
11 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 11 Şekil 10 : Çift şaseli vantilatör bağlantı şeması Beton temel priz yaptıktan sonra vantilatör temel üzerine konur ve su terazisi ile kontrol edilerek kaide üzerine montajı yapılır. Vantilatörü çalıştırmadan önce mutlaka su terazisi ile dengeye getiriniz. Aksi halde oluşacak zararlardan firmamız sorumlu tutulamaz. 4.2 Ölçüler ve Ağırlıklar Genel çizim veya boyut şemaları, vantilatörün ölçülerini içermektedir. Vantilatörün ağırlığı da genel çizimde verilmiştir. 4.3 Kaldırma Tertibatı Kaldırma tertibatının kapasitesi, vantilatörün tamamen montaj yapılmış ağırlığını veya sökülmüş olan vantilatörün en ağır parçasını kaldıracak kapasite de olmalıdır. 4.4 Kurulum Vantilatörün kurulumu, üretici firmanın teknik dokümanlarına (Kullanım kılavuzu ve genel çizim) uyacak biçimde yapılmalıdır. Kurum için gerekli olanlar: Kurulacak vantilatörün ölçülerine uygun, statik ve dinamik yük ağırlığını kaldırabilecek düzgün ve yatay yüzeylere sahip temeller ve kaideler Serbestçe giriş çıkışa ve hareket özgürlüğüne sahip olan montaj alanı Gezici veya sabit kaldırma cihazı Vantilatörün montajı, su terazisi, sentil ve mastar gibi klasik aletler ve ölçüm cihazları ile yapılmalıdır.
12 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa Hazırlık Aşaması Montaja başlamadan önce yapılması zorunlu olanlar: Temeller ve tezgahlar kontrol edilmelidir Hizalar ve yükseklikler ölçülmeli ve ayarlanmalıdır Vantilatör işletmeye alınacağı yere dikkatlice yerleştirilmelidir Montaj Vantilatör, asma deliklerinden asılıp ve (eğer varsa) vibrasyon takozları vantilatörün altına gelecek ve ikinci şaseye vidalanabilecek şekilde havaya kaldırılmalıdır. Daha sonra da vantilatör, yerine konup hizalanır. Su terazisi sayesinde denge ayarlarının yapılmasının ardından vibrasyon takozları vidalanmalıdır. Vibrasyon takozları kullanılıyor ise, eşit sıkılmasına dikkat edilmelidir. Vibrasyon takozları yok ise düzgün montaj yapılması mecburidir. Tesisatın hava kanalı bağlantısı vantilatöre bağlanırken titreşim olmaması için kompansatör kullanılır (bağlanacak flanşlar da göz önünde bulundurulur). Koruyucu ızgaradaki emme kanalında veya emme menfezlerinde düzgün olmayan bir biçimde kesit daralması önlenmelidir. Aksi takdirde performans düşüklüğü veya fonksiyon bozukluklarına neden olabilir. Kurulumlarda, montaj alanı izin verdiği müddetçe, doğru hava akımının sağlanmasını garanti altına almak için, emiş kanalının düz kısmının uzunluğunun fan rotor çapının yaklaşık 2.5 katı uzunluğunda olmasını tavsiye ederiz. Şekil 11 : Emiş kanalı ile minimum kurulum uzaklıkları Serbest emişli vantilatörlerde, doğru hava akımının sağlanması için, en yakında bulunan duvar veya makine ile fan arasındaki uzaklığın fan rotor çapının yaklaşık 1.5 katı mesafede olmasını tavsiye ederiz. Şekil 12 : Serbest emiş ile minimum kurulum uzaklıkları
13 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa Sökme İşlemi Vantilatörün kullanımına gerek görülmez ise, sökme işlemi tersine sırayla gerçekleşecektir. Burada da işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü talimatlarına dikkat edilecektir! 5 Deneme Çalışması ve İlk Çalıştırma Vantilatör, çalıştırılmadan önce aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır: 5.1 Kontroller Mekanik Sistem Görünen tüm cıvata bağlantılarının sıkılığı kontrol edilmelidir gerekirse de sıkılmalıdır. Bağlantı cıvatalarının sıkma momentleri (eğer mevcutsa) için üretici firmanın talimatlarına bakınız. Bütün yağlama noktaları, gres yağı ile yağlanmış olmalıdır. Gerekirse tekrar yağlanmalıdır. Tüm güvenlik tertibatlarının bağlantı elemanlarının usullere uygun monte edilip edilmediği kontrol edilecektir. Temizleme kapağı ve drenaj sıkıca kapalı olmalıdır. Vantilatör gövdesi tüm yabancı maddelerden (montaj malzemeleri ve takımları) temizlenmiş olmalıdır. Aynı durum kanallar için de geçerlidir. Vantilatöre boru bağlantıları sebebi ile gelebilecek statik yük mutlaka önlenmelidir. Eklenmiş olan kompansatörlerin (elastik bağlantı elemanlarının) çalışabilirliği ve doğru monte edildiği kontrol edilmelidir. Ayrıca damperler, düzelticiler ve buna benzer aksessuvarlar mutlaka kontrol edilmelidir. Damperler, vantilatör çalışmadan önce sadece yüzde 10 u açık kalacak şekilde kapalı olmalıdır, tamamı kapanmayacaktır. Patlamaya karşı korumalı exproof motorlar kullanıldığı zaman rotor ile emiş koniği arasındaki uzaklık ölçülmeli ve not edilmelidir Elektrik Sistemi Elektrik motoru ehliyetli bir elektrikçi tarafından elektrik sistemine bağlanmalıdır. Elektrik bağlantıları ve pano EN :1997 standardına uygun olarak tesis edilmelidir. Elektrik tesisatları konusu ile ilgili olan standartlara uyulmalıdır. Vantilatör kapasitesine göre seçilmiş olan elektrik motorunun ilk yol verme anında çektiği yük, dönme momentinin karesi ile orantılı olduğundan elektrik tesisatı bağlantı elemanları bu hususlar göz önüne alınarak seçilir. Motorun üzerindeki etikette yazılı olan değerlerin (amper, frekans, voltaj v.s. gibi) karakteristiklerin elektrik şebekesine uygunluğu kontrol edilmelidir. Koruma tertibatları (motor tahrik rölesi, devre kesici elemanlardaki koruma rölesi, sayaçlar, toprak bağlantısı vs.) kontrol edilip ayarlanmalıdır ve bu kontrol elemanlarının doğru çalışıp çalışmadığına dikkat edilmelidir. Motor çalıştırılmadan önce, motorun izolasyon direnci kontrol edilmelidir. Bunun haricinde, motor üretecisinin de talimatlarına uyulmalıdır. Normal koşullarda, motorun ortam sıcaklığı 45 yi geçmemelidir. Eğer motorlar kabul edilebilir ortam sıcaklığının üstünde çalıştırılsa, kabul edilebilir motor gücü, nominal verim oranı ile karşılaştırıldığında daha da azalır. Aynı kural rakımı 1000 metreyi geçen kurulumlar içinde geçerlidir. Böyle bir durumda motor üreticisine danışılmalıdır. Vantilatörün ilk çalışmasından sonra çektiği amper ölçülerek motor üzerinde belirtilen değerler ile karşılaştırılmalıdır. Motor koruyucu sistemleri buna göre seçilmelidir. Kayış kasnak tahrikli vantilatörlerin kalkış süresi hesaplanırken, motor ile vantilatörün kasnakları arasındaki redüksiyon oranı göz önüne alınmalıdır. Motorun dönüş yönü, üzerinde bulunan ok yönünde olmalıdır. Dönüş yünü şalteri kısa bir süre açıp kapamak sureti ile kontrol edilmelidir. Çift devirli motorların kullanımı sırasında devir sayısı kademeli olarak yüksekten düşük devre doğru değiştirilmelidir. Gecikmeli bağlantı darbesiz olmak zorundadır. Motor uzun süre kullanılmadı ise, izolasyon direnci motor çalıştırılmadan kontrol edilmelidir. Nemli bobinaj ve sargılar sıcak havayla kurutulmalıdır. Eğer hiçbir karara varılamadı ise, motor üreticisi tarafından ortaya konan bağlantı koşulları talimatlarına uyulmalıdır. Motorların soğumasını engelleyici eklenti ve dizayn değişiklikleri yapılmamalıdır.
14 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa İlk Çalıştırma Vantilatörün etrafında bulunan tehlikeli alanlardan (emiş ve atış ağzı v.s.) uzak durun! Vantilatörler ilk çalıştırıldığı esnada, emiş ve atış ağızlarındaki damperler %10 u açık olacak şekilde kapatılmalıdır. Kanal klapeleri, ön görülen seviyeye getirilmelidir. Radyal vantilatörler damper kontrolü olmadan kullanıldığında yük, kanal klepelerinin kapatılması ile azaltılabilir. Damper ayarını, vantilatör motorunun nominal akım değerine göre ayarlanabilir. Ana şalteri çevirin Motoru çalıştırın Eğer nominal hıza ulaşılırsa, gerekli çalışma seviyesine ulaşılıncaya kadar kanalın kontrol mekanizmalarını açın. Rulmanların ısısına, motorun çektiği amper değerine ve vantilatörün düzgün çalışmasına özellikle dikkat edilmelidir. Gözle görünmeyen taşıma hasarlarını veya montaj hatalarını erkenden saptayabilmek için titreşim ölçümünün yapılması önerilir. Motor üreticisi tarafından geçerli olan voltaj, frekans, v.b. gibi bağlantı değerlerine dikkat edilmelidir. İki saatlik çalışma süresinin ardından V kayışlarının gerginliği kontrol edilecek ve gerekirse yeniden gerginlik ayarı yapılır. 12 saatlik çalışmadan sonra tüm civataların sıkılıkları kontrol edilip, gerekirse yeniden sıkılır. 6 İşletme Talimatları 6.1 Kontroller Her 6 ayda bir, bütün civata bağlantıları özellikle temel cıvatalarının sıkılıkları kontrol edilir ve gerekirse yeniden sıkılır. Yine, her 6 ayda bir rotor görsel olarak kontrol edilmek zorundadır. Burada özellikle kaynak dikişlerinin durumu ve düzgün olmayan biçimdeki kirlenmeye dikkat edilir. Tozlu ve nemli havanın vantilatörden geçmesi halinde, ayda bir kere rotorun muhakkak kontrol edilmesi gerekmektedir. Yapılan görsel kontroller not edilmeli ve klasörlenmelidir. Motor, üreticisinin talep ettiği koşullar doğrultusunda kontrol edilmelidir. Her çalıştırma esnasında rulmanların ısıları kontrol edilecek. Rulman ısıları asla 80 C yi aşmamalıdır. Sıcak gaz vantilatörlerinde asla 100 C nin üzerinde olmamalıdır. Isılar, en erken 3 saatlik işletme süresinin ardından stabilize olmaktadır. Titreşimler, vantilatörün tüm mekaniği için çok yüksek gerilim oluşturur! Bu nedenle, düzenli olarak ölçümler yapılmalıdır. Titreşim ölçümleri için gerekli talimat Titreşim Ölçümleri bölümünde yer almaktadır. Vantilatörün talimatlara uygun bakımı yapılmasına rağmen, ölçüm sonuçları VDI 2056 ya göre geçerli değerleri aşarsa, lütfen üretici firmayı bilgilendirin. (VDI 2056 değerleri için 8. Bölüme bakınız.) Vantilatörlerin her 8000 çalışma saatinden sonra yetkili personel tarafından bakımı yapılmalıdır. 6.2 Durdurma İşlemi 1.Motorun şalterini kapayınız 2.Sistemin ana şalterini kapayınız 3.Rotorun dönmemesi için, tüm kontrol cihazları kapalı konumda olmalıdır. Isısal gerilimi önlemek amacı ile, sıcak gaz vantilatörlerini durdurmadan önce (iletilen ısı 150 C nin üzerinde) vantilatördeki ısının önce 100 C ye düşürülmesi gerekmektedir. Yetkisiz personel tarafından motorun tekrar çalıştırılamaması için önlem alınması gerekmektedir. Kazaların önlenmesine ilişkin geçerli olan yönetmeliklere kesinlikle bakılmalı ve uyulmalıdır.
15 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa Arızalar Bu bölümde, olası arızalar ve onarılması için gerekli çözümler tablo halinde verilmiştir. Arıza Neden Çözüm Vantilatör çıkışındaki debi ve toplam basınç çok düşük Anormal gürültüler Dönüş hızı çok düşük Yanlış dönüş yönü Tesisatın dirençleri hesaplanan dan daha büyük Damper tamamen açılamıyor - rotorda Dönen rotor emiş koniğine değiyor. Motor tipinin bilgilerini teknik veri sayfasındakiler ile karşılaştırın, gerekirse şikayetlerinizi motor üreticisine bildiriniz Motor doğru bağlanmamış. Kontrol ediniz. Klapelerin durumunu kontrol ediniz. Tesis projesini gözden geçiriniz. Sabitlemeyi gevşetin ve damper ayarlarını yeniden yapın. Emiş koniğini yeniden hizalayınız; kompensatörlerin statik yükünü kontrol ediniz. - ıslık sesi Yağlama hatası Talimatlara göre tekrar yağlayınız. - Yüksek yatak ısısıyla bağlantılı düzensiz dönüş sesi Damper kanatları ayarlanamıyor Gövde deki kaynak yerlerinde çatlaklar var Vantilatörde titreşim var Motor çalışmasına rağmen rotor dönmüyor Çalışma anında motor devre dışı kalıyor. Motor koruma sistemi devreye giriyor (Radyal vantilatör) Motor ısınıyor Yatak ve rulman ısıları çok yüksek Rulman hatası Kayış gerginlik hatası Kanat yatakları paslanmış yada kirli Damperin ayar kolunun menteşesi gevşemişdamper sıkışmış Servo motor arızası Vantilatörün yüksek derecede titreşimleri var (Veff >11-14 mm/s) Temel / şase bağlantı cıvataları gevşek Şase bağlantı cıvataları düzgün sıkılmamış/baskı var Tahrik mili aşınmış Titreşim önleyici takoz/takozlar hasar görmüş Kompensatörler doğru montaj edilmemiş Rotor a bağlı titreşim Rotorun kaması kesilmiş Rotor göbekten çıkmış Vantilatörün dönüş yönü yanlış Şebeke gerilimi düşük Kalkış süresi çok uzun Motor koruma panosundaki elektrik elemanları düşük kapasiteli Motor soğutma havası 40 C nin üzerinde Motor soğutma havası akımı engelleniyor Motor aşırı yüklü Soğutma pervanesi monte edilmemiş Kayış ısınıyor Yüksek çalışma sıcaklığı Uygun olmayan yağ kullanımı Rulmanları değiştiriniz. Kayışı tekrar talimatlara göre geriniz. Yatakları temizleyiniz, yağlayınız ve gerekirse değiştiriniz. Damperi ayarlayınız ve sıkıştırınız. Sürücüyü damper den ayırınız-eğer damper manuel olarak ayarlanabiliyor ise, servo motor arızalı demektir. Titreşim bölümüne bakınız. Cıvataları sıkınız. Usulsüzlükleri telafi edin ve kaplin ayarını kontrol edin. Mili ve gerekirse göbeği değiştiriniz. Titreşim önleyici tazoklarını değiştiriniz. Kompensatörleri gerginliğini kontrol edin. Doğru montajını yapınız. Rotorun balans ayarını yapınız. Nakledilen malzemeye bağlı olarak oluşan aşınma ve deformasyon sebebi ile rotorun değiştirilmesi gerekir. Rotoru çıkarınız, kamayı değiştiriniz, mil ve göbeği kontrol ediniz. Rotoru değiştiriniz. Vantilatörün dönüş yönünü kontrol ediniz. Motorun kutuplarını değiştiriniz. Şebeke gerilimini kontrol ediniz. Damperlerin çok açık olup olmadığını kontrol ediniz. Motorun elektrik panosunu ve bağlantılarını kontrol ediniz. Taze hava girişini iyileştiriniz; gerekir ise ek soğutma sistemi kurunuz. Hava akışını iyileştiriniz. Damperi veya kanal klapelerini kısarak ayarlayınız. Soğutma pervanesi monte ediniz. Kasnakların balans, hiza kontrolünün ve kayış gergi ayarının yapılması gerekiyor. İşletme tarzını değiştiriniz. Talimatlara uygun yağ kullanınız.
16 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa Arızadan Sonra Çalıştırma Burada, ilk çalıştırma prosedüründeki gibi hareket edilmelidir. 6.5 İşletmeye Ara Verme Hazırlanması Motor, rutubete, yüksek sıcağa, toza ve darbeye karşı korunmalıdır. Çıplak aksamlara mutlaka koruma maddeleriyle bakım yapılmalıdır Tekrar çalıştırma Yardımcı ekipmanları (örtü, koruma v.b.) çıkarınız ve makineyi ilk kez çalıştırırken yapılan prosedürleri uygulayınız. 7 Bakım 7.1 Genel Arızasız işletme için ön koşul, profesyonel ve düzenli bakımdır. Uzun onarım ve çalışmaya ara verme sürelerini önlemek için aşağıda belirtilen önerilere muhakkak uyulmalıdır. Diğer tedarikçi firmalarca üretilen ve onlardan satın alınan yan ürünlerin bakımı üretici firmaların talimatlarına göre yapılmalıdır. 7.2 Bakım Rulmanlar, Yataklar ve Yağlama Rulman ve yatakların bakımı ve yağlanması üreten firma tarafından belirtilen talimatlara göre yapılmalıdır. Manşonlu tip rulmanlı yataklar da, normal ısı da Shell Alvania EP2 (veya muadili) yağ kullanılmıştır. Diğer yağlama maddeleri elbette kullanılabilir, sadece kıyaslanabilir teknik özelliklere sahip olmaları zorunludur. Bu konuyla ilgili tablo ekte yer almaktadır. Yatak gövdesindeki ve rulmandaki eski gres yağı tamamen temizlenmeli, yatak gerekirse yıkanmalı ve yeniden greslenmelidir. Toz ve rutubetten korumak için, yağlama maddeleri, temiz ve kapalı kaplarda depolanmalıdır. Depo yeri kuru ve serin olmalıdır Rotor Vantilatörün çalışmaya uzun süre ara vermesi halinde rotoru haftada bir kez döndürünüz. Rotor, en son durduğu pozisyona göre 90 farklı durması lazım. Düzenli görsel kontrollerin (en az yılda bir kez) dışında rotor kirlendiği zaman mutlaka temizlenmelidir. Temizleme aralıkları, vantilatörün içinden geçen akışkan maddeye ve kirlenme hızına bağlıdır Motor İncircioğlu firması tarafından kullanılan motorlar normal koşullarda bakım gerektirmez. Kendinden yağlı yataklar ve rulmanlar kullanıldığından tekrar yağlanmaya gereksinim duymaz Bunların dışında motor üreticisinin bakım talimatları geçerlidir Kayış Kasnak Tahrikli İlk 24 saat çalışma sonrasında tahrik sistemi genel durumu (kayış gerginliği, kasnaklar vs.) kontrol edilmelidir. Bu kontroller, ilk üç ay boyunca haftada bir daha sonra ise 3 ayda bir periyodik olarak yapılmalıdır. Kayışlar, yağ buharından, damlayan yağ ve diğer kimyasal maddelerden korunmalıdır. Bu gibi kimyevi maddelerin sürekli etkisi altında kalan kayışlar zamanından önce yıpranır Diğer Parçalar Kaplin, redüktör v.s. gibi diğer önemli parçaların bakımı için, üreticinin talimatlarına uyulması zorunludur.
17 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa Onarımlar Genel Bu bölüm, sadece orijinal parçalar kullanılarak yapılan tamir işleri ile ilgili talimatları içerir. Burada belirtilmeyen sorunlarda lütfen üretici ile bağlantı kurunuz. Her onarımda vantilatörün istem dışı çalıştırılmasının engellenmesi güvence altına alınmalıdır Rotorun Değiştirilmesi Rotora erişebilmek için emiş borusunu sökünüz. Kayış korumasını sökünüz Motor gerdirme ve bağlantı civatalarını gevşetip kayışlar sökülebilecek duruma gelene kadar motoru kaydırın. Emiş cıvatalarını sökerek emiş koniğini vantilatörden ayırınız. Bölünmüş gövdeli radyal vantilatörlerde gövdenin üst bölümünü sökünüz. Soğutma pervanesini var ise bağlantı cıvatalarından sökünüz. Rotorun sökülmesi için rotor göbeğinde bulunan cıvatalar sökünüz, çektirme cıvatalarını kullanarak rotoru milden ayırınız. Yeni rotorun balans ayarının bozulmaması için, yeni rotoru darbe v.s. gibi etkenlerden koruyunuz. Montaj işlemi tersine sırayla gerçekleşecektir. Vantilatör Keçe Soğutma Pervanesi Motor Emiş Rotor Şekil 13 : Rotorun Değiştirilmesi Yatak ve Rulmanların Değiştirilmesi Kayış kasnak tahrikli vantilatörler: Kayış ve mil korumasını sökünüz. Motor gerdirme ve bağlantı civatalarını gevşetip kayışlar sökülebilecek duruma gelene kadar motoru kaydırın. Vantilatörün kasnağını sökünüz; bunu yaparken üreticinin talimatlarına dikkat ediniz. Rulman yatağının gövdesinin üst kısmını sökünüz; yine bunu yaparken bu parçaları üreten firmanın talimatlarına dikkat ediniz. Mili yukarı kaldırınız (gerekirse rotoru milden ayrınız). Vantilatör kaidesinden yatak gövdesinin alt aksamlarını sökünüz. Rulman ve manşonların söküm işlemini bu parçaları üreten firmanın talimatlarına göre yapınız.
18 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 18 Kaplinli veya direk akuple tahrikli vantilatörler: Mil korumasını sökünüz. Motoru sökünüz. Mevcutsa kaplini sökünüz. Rulman yatağının gövdesinin üst kısmını sökünüz; bunu yaparken bu parçaları üreten firmanın talimatlarına dikkat ediniz. Mili kaldırınız (gerekirse rotoru milden ayrınız). Vantilatör kaidesinden yatak gövdesinin alt aksamlarını sökünüz. Rulman ve manşonların söküm işlemini bu parçaları üreten firmanın talimatlarına göre yapınız. Montaj işlemi yaparken tersine sırayla gerçekleşecektir Soğutma Pervanesinin Değiştirilmesi Parçalı soğutma pervanesi kullanılan vantilatörler de pervane, aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilir.eğer soğutma pervanesi parçalı değilse İNCİRCİOĞLU ile temasa geçiniz. Soğutma pervanesinin koruyucusunu sökünüz. Pervanenin birbirine bağlantı cıvatalarını sökerek iki parçaya ayırınız. Pervanenin parçalarını dışarı alınız Yeni soğutma pervanesinin montajı tersine sırayla gerçekleşecektir pervanelerin kanatcıklarının doğru yönde bağlandığından emin olunuz (kanatcıklar yatağın olduğu yöne doğru bakmak zorundadır)! Kayışın Değiştirilmesi Kayışların yenilenmesinde aşağıdaki husular dikkate alınmalıdır: Profil deformasyonu, aşınma, eskime ve kopukluklar var ise Tekrar gerdirmede, kayışların gerginliği ilk çalışma uzunluğunun yüzde 3 ünü geçerse kayışların değiştirilmesi gerekir. Kayış değişiminde dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir: Kayış korumasını sökünüz. Motor gerdirme ve bağlantı civatalarını gevşetip kayışlar sökülebilecek duruma gelene kadar motoru kaydırın. Yeni kayışı usulune uygun bir şekilde takınız. Kayışı eşit bir biçimde geriniz. Burada dikkat edilecek konular: Kasnaklar, aynı düzlemde olacak şekilde hizalanmalı ve titreşimsiz biçimde mille birlikte çalışmak zorundadır. Kasnağın üzerinde kesinlikle gres yağı veya kir olmamalı. Motor mil ekseni ile ve rotor mil ekseni birbirlerine paralel olmalıdır. Motor kasnağı ile rotor kasnağı aralığı, kayış usulüne uygun takılacak şekilde azaltılmalıdır. Gevşek kayışlar titreşim yapar ve kayar. V kayışının çok gevşek veya çok gergin olması durumunda, yüksek derecede esnemeye neden olur, bu da yüksek derecede sürtünme ısısına neden olur ve tüm bunlar kayışların erken tahrip olmasına ve yatakların bozulmasına yol açar. Sonradan ortaya çıkan kayış uzamaları tekrar germe suretiyle ayarlanır. Çok sıralı kasnaklar da, her zaman tüm kayış takımı değiştirilmelidir. Montajda ise ilk kayış kasnağın son oluğuna yerleştirilmelidir. V kayışlar takım olarak alındığın da, bunları diğer V kayış takımlarıyla asla karıştırmamak gerekir. Değişik üretim toleransları performansı etkiler. 24 saat sonra ilk görsel kontrolun yapılması zorunludur. Diğer kontroller her 3 ayda bir gerçekleşecektir!
19 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 19 Vantilatör gövdesi Mil Koruması Salmastra yuva sacı Emiş sacı Rotor Soğutma pervanesi Mil Rotor kasnağı V Kayış Ayaklı yataklama gövdesi Monoblok yatak gövdesi Elektrik motoru Motor kasnağı Koruma Titreşim takozu 2. Şase Şekil 14 : Rotor, yatak ve rulmanlar, soğutma pervanesi ve kayış kasnakların değişimi Diğer Elemanlar Vantilatörü oluşturan diğer elemanların müşteri tarafından değiştirilmesi önerilmez ve eğer yapılırsa bu müşterinin kendi riskidir. Bu konuda İNCİRCİOĞLU ile temasa geçiniz. 7.4 Yedek Parçalar İndex bölümünde bulunan tiplere özgü yedek parça listesinde, tekil aksamların tam tip tanımlaması belirtilmiştir. Yedek parçaya ihtiyaç duyulduğun da lütfen, sipariş numarasını, vantilatör tipini ve talep edilen parça sayısını belirtiniz. Orijinal olmayan yedek parçalar kullanıldığında kesinlikle sorumluluk kabul edilmez ve malzeme garanti dışı kalır. Bu tip aksamların takılması ve kullanılması vantilatörün işletme özelliklerini olumsuz olarak etkileyebilir ve pasif güvenliği değiştirebilir. Orijinal olmayan yedek parçaların ve donanımların kullanmasından dolayı ortaya çıkan hasarlar için, Incircioğlu Vantilatör, Klima İmalat, Turizm San. ve Tic. Ltd.Şti. firması tarafından kesinlikle yükümlülük ve garanti söz konusu olamaz. 8 Titreşim Ölçümleri Cıvataların gevşemesi, rotor balansının bozulması ve kayış kasnak ayarlarının uygunsuz yapılması gibi nedenlerle vantilatör de titreşimler meydana gelir. Vantilatör de meydana gelen bu titreşimler, vantilatörün performans değerlerini kötü yönde etkiler. Uluslararası geçerli yönetmelikler VDI 2056 ve ISO 2372 tarafından önerilen titreşim ölçme yöntemleri çok kolaydır ve bakım işlemi yapan personel tarafından titreşim ölçümlerinde özel eğitim gerekmeden gerçekleştirilebilir. Yönetmelikler, sanayi makinelerini 6 titreşim sınıfına ayırır. Sadece etkili titreşim hızının V eff değeri ölçülür. Uygun titreşim sınıfı için verilen limit değerlerin karşılaştırılmasıyla, vantilatörün titreşim değerine göre iyi, kabul edilebilir, hala geçerli veya kabul edilemez olarak değerlendirilebilir.
20 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 20 Titreşimlerin tölerans sınırları içerisinde olması gerekmektedir. Her vantilatör belirli bir titreşim töleransı olacak şekilde dizayn edilmiştir. Koşullar, bu tolerans değerlerinin aşılması sonucunda bozulur. Kontrol ölçüsü olarak test protokolündeki üretici verileri referans olarak alınmalıdır. Titreşim şiddeti, 10 ile 1000 Hz arasında kalan frekans alanındaki titreşim hızının etkili değeri olarak tanımlanmıştır. Titreşim şiddeti mm/s olarak belirtilmiştir, sembolü de V eff tir. Bu da, titreşim enerjisinin direk ölçümüdür ve vantilatörü bozabilecek sebeblerin anlaşılması açısından iyi bir parametredir. 8.1 Ölçüm Noktasının Seçimi Titreşimi ölçmek için seçilen nokta, vantilatörün titreşim davranışını temsil eder. Genellikle titreşimler rulmanlar ve yataklama üzerinden vantilatörün gövdesi yolu ile temele iletilir. Bu nedenle titreşim ölçümleri rulman yataklarında veya yataklara çok yakın bir noktadan yapılır. Kapaklar veya kanal bağlantı noktaları gibi hafif ekleme bölümleri ölçüm için uygun değildir. Ne kadar fazla ölçüm noktası seçilirse, mekanik arızaların yeri o kadar daha kolay belirlenir. Rotor tarafına yakın yatakta yapılan ölçümler, rotor balansı hakkında bilgi verir. Vantilatörün genel durumu hakkında bilgi edinilmek istendiğinde, tahrik tarafındaki rulmanların ve motorun titreşimi ölçülmelidir. Mil tahrikli vantilatörler de, rotor haricinde milinde ve kasnaklarında balansı alınmalıdır. Titreşim ölçmek için kullanılan cihazın ölçüm ucunun (sensör) yerleştirildiği ölçüm noktaları tam ve doğru olarak işaretlenmeli ve sonradan yapılacak ölçümlerde aynı ölçüm noktaları kullanılmalıdır. Bu husus ileride titreşim değerleri arasında kıyaslama yapılabilmesi için gereklidir. 8.2 Titreşim Davranışının Değerlendirilmesi Makineler, VDI 2056 ya göre Makinenin büyüklüne ve çalışma tarzına, Montajı/temeline, bağlı olarak 6 gruba ayrılır (bakınız Tablo 1). Her grup için, iyi, kabul edilebilir, hala geçerli veya kabul edilemez titreşimler için limit değerler saptanır ve böylece yapılan ölçümler bu limit değerler ile kıyaslanabilir. Ekseri vantilatörler, M, G ve T gruplarında yer alır. Grup K nadiren ölçülen ufak vantilatörlerden oluşur. Tahrik gücü, tahrik tipi, vantilatörün büyüklüğü ve temelin sağlamlığı, adı geçen vantilatörün hangi gruba ait olduğunu gösteren karakteristikleri verir. Örneğin beton temelin üzerindeki yaklaşık 100 KW gücünde olan bir vantilatör, G grubunda yer alır. Eğer başka bir temel üzerinde olursa (elastik yüzey gibi), aynı vantilatör T grubuna girer. Grup mm/s Limit değerler M G T RMS ,1 4,5 5 2,8 1,8 1,1 1 Kabul edilemez aralık Yine de kabul edilebilir aralık Kabul edilebilir aralık İyi Resim 15: Makine grupları ve limit değerleri
21 Kullanım Kitabı ve Bakım Talimatı Sayfa 21 Grup M: Özel temeli olmayan orta büyüklükteki makineler; aynı zamanda tahrik sistemi ve motorunun montajı sağlam bir şekilde yapılmış, sadece döner aksamları özel temeller üzerine oturtulmuş makineler (yaklaşık 300 KW ye kadar). Grup G: Yüksek basınçlı, sağlam veya ağır temeller üzerine kurulan büyük makineler, güçlü motorlu ve yoğun kütle sirkülasyonu yapan makineler. Grup T: Düşük ayarlı temeller üzerine kurulan yoğun kütle sirkülasyonu yapan ve güçlü motorlu makineler. Titreşim ölçüm cihazının kullanımı için üreticisinin kendi verileri geçerlidir. Yağ Seçim Tablosu ÜRÜN ADI NLGI Sınıfı Sabun Tipi Baz Yağ Viskozitesi cst. ASTM D C 100 C İşlenmiş Penetrasyon 25 C ASTM D 217 ASTM D 566 Damlama Noktası D 2265, C IP132 Çalışma Sıcaklığı C Shell Alvania EP2 2 Li , C, +120 C Shell Retinax EP2 2 Li , C, +120 C Mobilux EP2 2 Li C, +130 C Texaco Multifakt EP2 2 Li C, +130 C Castrol SPHEEROL EPL-2 2 Li C, +120 C Total MULTIS EP2 2 Li > C, +120 C Telif ve Değişiklik Haklarının Saklı Tutulması Şartı : İşbu kullanım kılavuzunun telifi hakları İncircioğlu Vantilatör, Klima İmalat, Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. şirketine aittir. Bu belgeler kullanıcının işletmesinde vantilatörün montajı, işletmeye alınması, kullanımı, bakım ve onarımı ve denetimi ile ilgili olan herkes için geçerlidir. İçeriği bütün olarak ya da kopyalar halinde çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya rekabet amaçlı olarak kullanılamaz. Teknik gelişmelerle ilgili değişiklik hakkı saklı tutulur.
Kullanım kitabı ve bakım talimatı Kullanım kitabı ve bakım talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI 4 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş 4 1.2 Genel Uyarılar ve Uyarı
Kullllanıım Kiitabıı ve Bakıım Talliimatıı Aksiiyall Vantiillatör Kullanım kitabı ve bakım talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI 4 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş
- 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de
- 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi takdirde
- 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de
YATAY SANTRIFUJ POMPALARIN MONTAJI VE DEVREYE ALINMALARI YATAY SANTRİFÜJ POMPALARA KAİDE YAPIMI * Her pompa için ayrı bir BETON kaide düşünülmelidir. * Kaide konulacak yerin ve pompanın su terazisi ile
www.emak.com.tr ELEKTRİK MOTORLARI GENEL ÖZELLİKLER Elektrik motorları gövdeleri enjeksiyon tip alüminyumdur, motorlar uzun ömürlü ve güvenirlik bakımından IEC ve DIN normlarına ve kurallarına uygun olarak
Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)
- 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi takdirde
Aksiyal fanlar Üretimin açıklanması Değişik rotor türleri için, çıkış konumu, gövde geometrisi, gövde sacı kalınlığı, ve malzesi yönünden geniş bir seçme olanağı bulunmaktadır. Aşağıdaki açıklamalar standart
545 KULLANMA KILAVUZU Giriş Bu kullanma kılavuzu size makinenizi tanımanızda ve doğru kullanmanızda yardımcı olacaktır. Lütfen makineyi çalıştırmadan önce uyarılarımızı okuyunuz. Teknik değişiklik hakkı
IP 3 ELEKTRİK MOTORLARI ÜÇ FAZLI ASENKRON SİNCAP KAFESLİ IEC 5-315 ELSAN ELEKTRİK SAN. ve TİC. A.Ş. GENEL BİLGİLER A. STANDARTLAR Bu tipteki motorlarımız aşağıdaki standart ve normlara uygun olarak imal
Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Yılmaz Redüktörün standart üretim yelpazesinin içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen redüktörlerin dışında sektöre özgü imal edilmiş özel redüktörlerde bulunmaktadır. Bu
Sayfa 1 / 9 Sipariş Ref. No. Firma Adı Vantilatör Tipi Tahrik Şekli : : : : Sayfa 2 / 9 1. GİRİŞ GÜRMAK MAKİNA vantilatörleri, uzun yıllardan bu yana sürekli değişim ilkesiyle süren AR-GE çalışmalarımız
O C A K 2 0 1 1 A R G E - F. K 02 Endüstriyel Fanlar SANTRİFÜJ FANLAR GENEL BİLGİLER Firmamızın santrifüj fan aralığı, direk tahrikli fanların en fazla karşılaştığı debi-basınç bileşimlerini karşılayacak
TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması
Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri
7 812 Aktüatörler Sıvı yakıt brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için SQM1... SQM2... Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler Torklar: - SQM1 10 Nm'ye kadar - SQM2 20 Nm'ye kadar Çalışma
ENDÜSTRİYEL RADYAL FAN RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan EXPROOF ATEX Kodlama Anahtarı Genel Çatılarda ve dış mahalde kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü vantilatörlerdir.
YAKACIK VALF DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.doc Sayfa 1 / 9 İÇİNDEKİLER Bağlantı şekilleri Sayfa 3 Vana ve yedek parçaları
VDS Onaylı Yangın Pompaları Cobra V VDS Onaylı Pompa Özellikleri Önden emişli, üstten basmalı, arkadan çekip çıkartılabilen, yatay salyangoz gövdeli santrifüj tip pompalardır. Özel dizaynı sayesinde pompa
Endüstriyel Temizlik Makineleri Monofaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ
ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI
KSB DÜNYASINA D HOŞGELD GELDİNİZ SANTRİFÜJ J POMPALAR Santrifüj Pompalar: MEKANİK ENERJİYİ, AKIŞKANDA KİNETİK ENERJİYE ÇEVİREN VE AKIŞKANLARI TRANSFER EDEN MAKİNALARDIR. POMPA KESİT T RESMİ POMPA ANA PARÇALARI
Filitrasyon Sistemleri Filtre Tel Kafesleri Filtre Torbaları ve Yerinde Balans ENDÜSTRİYEL VANTİLATÖRLER Kalitede Öncü, Hizmette Sınırsız www.mlz.com.tr 2 ENDÜSTRİYEL VANTİLATÖRLER Fan: Kuvvet unsurundan(motor
İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...
FAN MOTORLARINDA YANMA NEDENLERİ Nurettin ÖZCEVİZ AFS BORU SANAYİ AŞ. 15.01.2015 Elektrik motorlarında iletken motor sargılarındaki yalıtımın, aşırı akım sonucu oluşan ısı etkisi ile yalıtkanlığını yitirmesi
6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları
imrm ve imrm-win Sayacın çevresel uygunluk koşulları: Mekanik sınıf M2 ve Elektromanyatik sınıf E1-25ºC ile +55ºC dış hava şartlarında sayaç acık havada durabilir. Direk güneş ışığından koruyunuz. Index
A. TEMEL KAVRAMLAR MAKİNE ELEMANLARI - (8.Hafta) VİDALAR -1 B. VİDA TÜRLERİ a) Vida Profil Tipleri Mil üzerine açılan diş ile lineer hareket elde edilmek istendiğinde kullanılır. Üçgen Vida Profili: Parçaları
Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz! HAZAN ISI VE
SAYFA NO 1/7 1.AMAÇ VE KAPSAM : Klima santrallerinin bakımının nasıl yapıldığının tanımlanması. Hastanemiz dahilindeki klima santrallerini kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK : Teknik hizmetler Müdürlüğü Klima
Santrifüj fanlar Genel özellikler Giriş büyüklüğü 100~ 2500 mm (özel tasarımlar da olanaklıdır) Gövde sacı kalınlığı 2 ~16 mm Motor gövde büyüklüğü 63-400 Tahrik tipi Kavrama, kayış kasnak veya direk tahrik
Asenkron Motorlarda Mekanik Arızalar. Asenkron motorlar endüstrinin en önemli ekipmanlarından birisidir. Fabrikalarda, asenkron motorların düzenli bakımı ve verimli kullanılması, elektriksel sistemin çalışmasını
Endüstriyel Temizlik Makineleri Trifaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ
EN 12845 standardı Avrupa topluluğu ülkelerinin tamamında hayat koruma önlemleri ve sistemleri için belirli kuralları ve binalar ile endüstride kullanılan yangını önlemeye yönelik sabit sprinkler sistemlerinin
O C A K 2 0 1 1 A R G E - F. K 03 Endüstriyel Fanlar AKSİYAL FANLAR GENEL BİLGİLER Ürünlerimiz, yüksek verimli, düşük maliyetli, düşük ses düzeyi, olası en geniş çalışma aralığı ve kompakt bir yapıya sahip
FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik
4204G / 4304G / 4404G Serisi Motorlar TURBO AFTERCOOLER DİZEL MOTOR BAKIM KILAVUZU MOTOR YAĞ SEVİYESİ KONTROLÜ Motor yağ seviyesi Motorun herhangi bir yerinde yağ veya su kaçağı olup olmadığını kontrol
SU POMPASI REGULATÖRÜ MODEL RTM855 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Volt 220 240 V Max. Akım 10 A Frekans 50/60 Hz Koruma Sınıfı IP65 Max. Su Sıcaklığı 60 C Başlama Basıncı 1,5 3 bar Max. Basınç Değeri
ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Elektrik Tesisatı cins ve hacmine göre ehliyetli elektrikçiler tarafından tesis edilerek bakım ve işletmesi sağlanmalıdır. Bu hususta Elektrik
BENZİNLİ JENERATÖR MODEL RTM9665 KULLANIM KILAVUZU NOT: BU ÜRÜN PROFESYONEL KULLANIM İÇİN UYGUN DEĞİLDİR.. 1) Yakıt deposu 9) Boru çerçeve 2) Egzost susturucu 10) Buji 3) Toprak 11) Yakıt Kapağı 4) Devre
GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler
ED12-REGÜLATÖRLER 2013 Regülatörler Şebeke gerilimindeki yükselme düşme gibi dengesizlikleri önleyip gerilim regülasyonu yapan elektriksel cihazlara regülatör denir. Regülatörler elektrik enerjisini içerisindeki
Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem
İçindekiler BÖLÜM 1.0 KAPAK 1 BÖLÜM 2.0 TELİF HAKKI 2 BÖLÜM 3.0 GİRİŞ 4 3.1 Sağlık Riskleri 5 3.2 Güvenlik Riskleri 5 3.3 Uygun Depolama Koşulları 6 BÖLÜM 4.0 DOĞRU KULLANIM 6 4.1 Kullanım Öncesi 7 4.2
GÜNEŞ ENERJİLİ CEP TELEFONU ŞARJ CİHAZI KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK TALİMATLARI Genel Olarak; Lütfen, ürünü kullanmadan önce, bu ürünle beraber verilen dökümanları okuyun böylece güvenlik talimatlarını
BÖLÜM KONDANSATÖRLER AMAÇ: İklimlendirme ve soğutma kompresörlerinde kullanılan kalkış (ilk hareket) ve daimi kondansatörleri seçebilme ve bağlantılarını yapabilme. Kondansatörler 91 BÖLÜM-7 KONDANSATÖRLER
TGT - A4_EN 146-155 TGT 06.07.2011 12:13 Page 246 KANAL TİPİ AKSİYAL FANLAR TGT Serisi Kanat Açısı Ayarlanabilir TGT Serisi ayarlanabilir kanat açılı kanal tipi aksiyal fanların gövdesi çelik sacdan mamuldür.
VIESMANN VITOMAX 200-HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 0,5 ile 4,0 t/h arası Teknik Bilgi Föyü Sipariş numarası: fiyat listesine bakınız, fiyatları lütfen sorunuz VITOMAX 200-HS
PİS SU DALGIÇ POMPALARI GENEL KULLANIM KILAVUZU ÖNSÖZ Atık Su Pompaları ürün programımızdaki pompaların tamamında motor ile pompa arasındaki sızdırmazlık iki adet mekanik salmastra ve bir adet sızdırmazlık
AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal
Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 Dikkat! Yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için aletler ile çalışırken bazı iş
421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız
Ticari araçlar ve sanayiye yönelik teknoloji Montaj talimatları ve bakım kuralları ELBE'nin kardan milleri Üretim Değişim Onarım K3-0262/0909 Montaj talimatları taşıma ve depolama Kardan millerimiz montaj
Periyodik Teknik Kontrol www.uzmanis.com.tr iş güvenliği, - 1 - uzmanlık ister... PERİYODİK TEKNİK KONTROL HİZMETLERİ Uzman İş Güvenliği; işletmelerde kullanılan tüm makine ve ekipmanların muayenesi konusunda
ContiTech: Dişli kayışı değişikliği için uzman ipuçları Ford Focus C-Max 1,6 ltr. Ti motor kodu HXDA,SIDA için ayrıntılı kılavuz Dişli kayışının değiştirilmesinde çoğunlukla ciddi sonuçları olan hatalar
135 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI Levent İSHAK ÖZET Uzun uğraşlardan sonra devreye alınan rüzgar enerji santrallerinde, maksimum verim ve karlılığa ulaşabilmek için yapılması gereken çalışmalar
BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı
Egzoz sisteminde yapılan tüm değişiklikler sertifikayı etkiler. Daha fazla bilgi için bir Scania bayisiyle temasa geçin. Tüm motor tipleri ve egzoz sistemleri için genel sınırlamalar ÖNEMLİ! Aracın egzoz
BD2A CİLALAMA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU 1 DİKKAT 1. Bu cihaz fiziksel olarak yetersiz durumda olan, zihinsel sorunları bulunan ve çocukların kullanımı için üretilmemiştir. 2. Çocukların cihazla oynamadıklarından
ZR-21-200 / ZR-21-200-B / ZR-21-300 / ZR-21-300-B ÇİFT YÖNLÜ HIZ REGULATÖRÜ İÇİNDEKİLER A- Genel Bilgiler ve Çalışma Prensipleri B- Hız Regülatörü Montajı C- Asansör Hizmete Alınmadan Önce Yapılan Muayene
VIESMANN VITOMAX 200 HS Yüksek basınçlı buhar kazanı Üç geçişli Buhar kapasitesi 4-25 t/h Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine Arşiv referansı: Teknik Bilgiler Klasörü,
Sıcak yüzey. Dokunmayınız. Radyatör, hidrolik yağ tankı ve boru hatları Koruyucu giysi giyiniz. paneli bölgesinde Çizme, bot vb. koruyucu ayakkabı kullanınız. paneli bölgesi Dikkat! Tehlike! Elektrik panosu,
Redüktör Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar Katalog Verileri Katalogda motorsuz tablolarında verilen nominal moment değerleri doğrusal yükler (servis faktörü fs=1) için verilir. Motorlu tablolarında verilen
1. GİRİŞ Inoxpompenin ürettiği Speed Vortex ve Ranger sınıfı pompalar çok kirli suların ve atıksuların pompajında kullanılmak üzere dizayn edilmişlerdir. Pompanın kullanılmasında bu kitapçıkta ve pompa
UYARI! Sıcak soğutma suyuna dikkat edin. Koruyucu eldiven ve gözlük kullanın. Not: Büyük miktarda soğutma suyunun sızmaması için, motor soğutma sistemi ve otobüs ısıtma sistemi arasındaki muslukları kapatın.
FixGrid100 7/15 Montaj Kılavuzu Ek montaj parçası FixZ-7/15 Profil parçası üst Modül kıskacı (Z-14.4-631) FixZ-7/15 Profil parçası alt KlickTop çapraz bağlantı (Z-14.4-639) Temel profil Koruyucu Paspas
Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji
POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ -1- Pompa Sistemleri Akışkanları transfer etmek, tesisat direncini karşılayabilmek ve Farklı seviyelerde yükseklik farkını karşılayabilmek için kullanılırlar. Genel olarak
MONTAJ, ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATLARI Ertem Ayırıcılar Dahili Depolama Tanklı Ayırıcılar Don tehlikesi bulunmayan alanlara montaj için Ürün Kodları E8005 Serisi 1 ERTEM PETROL AYIRICILARI NASIL ÇALIŞIR?
PA 6300 PA 6400 PA 6500 PLASTİK ASİT POMPASI KULLANIM KILAVUZU MODEL PA 6300-6400 - 6500 Sayfa 1 ELEKTRİKLİ MEKANİK SALMASTRALI PLASTİK ASİT TRANSFER POMPALARI İÇİNDEKİLER POMPALARIN PERFORMANS EGRİLERİ
6302 0252 03/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Çelik Kazan Logano SK 425 ve SE 425 Sıvı/Gaz Yakıtlı Özel Kazan Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar,
Klima Teknik Bilgiler Tavan tipi ünite EEDTR13-131 AHQ-C İÇİNDEKİLER AHQ-C 1 Özellikler............................................................. 2 2 Teknik Özellikler....................................................