1. Transformatörün yağ sızıntısı sadece görünümü ciddi şekilde etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda sızıntıyı ortadan kaldırmak için transformatörün kapatılması gerektiğinden ekonomik kayıplara da neden olacaktır. Transformatörün zemin temelinde çok sayıda yağ lekesi varsa, yangın tehlikesi de olabilir.
1. Trafo yağı sızıntısının özel tehlikeleri
1. Transformatörün yağ sızıntısı sadece görünümü ciddi şekilde etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda sızıntıyı ortadan kaldırmak için transformatörün kapatılması gerektiğinden ekonomik kayıplara da neden olacaktır. Transformatörün zemin temelinde çok sayıda yağ lekesi varsa, yangın tehlikesi de olabilir.
2. Yağ sızıntısı, çalıştırma ve bakım personelinin trafo yağ koruyucusundaki sızdırmazlık durumunu ve yağ seviye göstergesinin doğruluğunu izlemesini ve değerlendirmesini ciddi şekilde engelleyecektir.
3. Yağ seviyesi kaçak nedeniyle düşürüldükten sonra, akım taşıyan konektörler ve anahtarlar yağ yalıtımı olmadan çalıştırılabilir, bu da arızaya, kısa devreye, yanmaya ve hatta ekipmanın patlamasına neden olabilir.
4. Transformatör yağ sızdırdıktan sonra, tamamen sızdırmaz transformatör sızdırmazlık durumunu kaybedecek, bu da yağ-kağıt yalıtımının dış hava ve nemden etkilenmesine neden olacak, bu da yalıtım performansını azaltacak, yalıtımın yaşlanmasını hızlandıracaktır. ve transformatörün güvenli ve güvenilir çalışmasını etkiler.
5. Ayrıca, yağ koruyucunun üst kısmında, hava alma tapası ve burcun iletken başlığı gibi contada hasar olduğunda veya yağ koruyucunun ve bağlantı borularının üstünde kabarcıklar olduğunda, Yüksek konumdan dolayı yağ sızıntısı oluşmasa bile, ancak yağmur suyu ve nem girebilir, bu da yalıtım performansının bozulmasına ve hatta yalıtımın bozulmasına ve sargı yanma kazalarına neden olabilir.
2. Trafo yağ sızıntısını kontrol etmek için önlemler
Yağ sızıntısı ile uğraşmadan önce, sızıntının nedenini ve tam sızıntı noktasını bulmak için dikkatli bir analiz yapılmalıdır. Mevcut yağ lekeleri için önce deterjanla temizleyin, temiz su ile durulayın ve son olarak sızıntı noktasının tam yerini bulmak için tekrar tekrar temiz bir bezle silin.
①. Trafo yağ sızıntısını tedavi etmek için kaynak kullanın
Transformatör tankının üst kısmında yağ sızıntısı bulunduğunda, kaynak için sadece az miktarda yağ boşaltılabilir; Asılı göbekten boşalan büyük miktarda yağ israfı ve saha koşullarının sınırlandırılması nedeniyle yağ deposunun alt kısmında sızıntı bulunduğunda, yağ kaynağı kullanılabilir. Yağ ile onarım kaynağı, yağ sızıntısının önemli olmaması şartıyla yapılmalıdır, aksi takdirde kaynak öncesi negatif basınç oluşturacak şekilde vakumlama ve yağ boşaltma yöntemi kullanılmalıdır. Onarım kaynağı sırasında, kaynak kısmındaki yağ lekeleri çıkarılmalı, tercihen alkali su ile durulanmalı ve ardından silinerek kurutulmalıdır; kaynak işlemi sırasında sızma ve yangın olmamasına özen gösterilmeli ve kaynak yapılacak kısım yağ seviyesinin altında olmalıdır; Sürekli ve hızlı punta kaynağı için ark süresi 10sn ile 20sn arasında kontrol edilmelidir ve uzun süreli sürekli kaynağa kesinlikle izin verilmez.
Ciddi yağ sızıntısı olan gözenekler tamir edilirken kaynak yapılmadan önce bloke edilebilir veya demir tel ile perçinlenebilir; Sızdırmaz kauçuk contanın veya diğer hassas parçaların yakınında kaynak yaparken, soğutma ve koruma önlemleri alınmalıdır.
Bazı netizenler genellikle transformatör gövdesinin ve aksesuarlarının yağ sızdırdığına ve transformatörün çekirdeğinin kaynaktan önce kaldırılıp yağdan temizlenmesi gerektiğine inanır. Bu yöntem güvenli olmasına rağmen zaman alıcı ve emek yoğundur ve elektrik tüketimini de etkileyecektir.
Bazı insanlar trafo yağının alev almasına ve yangın çıkmasına neden olmaktan korkar. Aslında bu endişe gereksizdir. Yağın yanabilmesi için belirli koşullara, sıcaklığa ve oksijene sahip olması gerekir. Ancak trafo gövdesine yağ ile kaynak yapıldığında, yağ konveksiyon yoluyla ısıtılır. , hızlı bir şekilde ısı kaybeder ve yakıt deposunda oksijen kalmaz, bu nedenle yağ sızıntısı onarımı olan trafo yanmaz. Bununla birlikte, sızan yağın yanması kolaydır ve yanma tarafından oluşturulan hava akımı elektrot çözeltisinin çatlaklara düşmesini zorlaştırır ve bu da zor kaynaklamaya neden olur.
Peki bu sorun çözülebilir mi? Aşağıdakiler, trafo yağ sızıntısı onarımının özel yöntemini tanıtmaktadır:
(1) Yağ ile onarım yapılırken ısının hızla dağılması özelliklerine göre, onarım için ark kaynağı kullanın ve gaz kaynağı kullanmayın.
(2) Yağ ve gaz sızıntısının kaynağı engellemesini önlemek için, kaynaktan önce kaçak derzleri asbestli ip veya diğer yumuşak iplerle kapatılabilir. Daha büyük sızıntı derzleri için parça parça kaynak yapılabilir ve yağ sızıntısı bir noktaya indirildiğinde kaynağı engellemek için asbestli ip kullanılır. Yağ vücuttan sızarsa, hafifçe bükmek için bir çekiç kullanabilir, sızdıran portu sonuna kadar bükebilir ve ardından kaynak yapabilirsiniz.
（3）Kaynak hızı hızlı olmalıdır. Yağ sızıntısındaki büyük boşluklar için kaynağı bir süre durdurmak en iyisidir ve kaynak süresi her seferinde 20 saniyeyi geçmemelidir. Birkaç dakika aralıklarla yeniden lehimleyin ve yağın bir süre soğumasını sağlayın.
(4) Yağ sızıntısı noktası belirgin değilse, ancak yalnızca hafif bir yağ sızıntısı olgusu varsa, sızıntıyı geçici olarak onarmak için sabun kullanabilirsiniz. Yöntem, sabunu suyla ıslatmak ve ardından birkaç kez yağ sızıntı noktasına ileri geri uygulamaktır. Bu yöntem sadece geçici bir önlemdir, sızıntıyı kaynaklamak ve onarmak için fırsat bekleyin. Ama dikkat edilmesi gereken bir şey var. Kaynaktan önce güç kesilmelidir. Elektrik olmadığını teyit ettikten sonra yağ yastığı üzerindeki yağ doldurma deliği vidası açılarak hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Ayrıca her ihtimale karşı kum ve yangın söndürücüler gibi yangınla mücadele ekipmanları hazırlayın.
②Transformatörden yağ sızıntısını gidermek için contayı değiştirin
Sızdırmazlık kauçuğunun basınç taşıyan alanı vidanın kuvvetine göre ayarlanmalıdır, aksi takdirde preslenmesi zor olacaktır; yağ tapasının kauçuk conta halkasını değiştirirken, bileşenin her girişindeki valfler ve kanallar kapatılmalı ve büyük miktarda yağ boşaltılana kadar negatif basınç korunmalıdır. Contalar, iyi yağ direncine ve yaşlanma önleyici özelliklere, iyi elastikiyete ve mekanik özelliklere sahip olmalı ve sızdırmazlık malzemeleri, asbestli ambalaj ve mantar pedlerin kullanılmasından mümkün olduğunca kaçınmalıdır.