Statik regülatörlerin diğer tip regülatörler ile karşılaştırıldığında çok önemli üstünlükleri vardır.
• En son teknoloji ürünüdür.
• Diğer regülatörlere göre en az 50 kat yüksek düzeltme hızına sahiptir.
• Servoregülatöre göre en az %10 enerji tasarrufu sağlar.
• Boyutlar yaklaşık %50 daha küçüktür.
• Ağırlık %50- 70 daha hafiftir.
• Çok yüksek LRA akımlı uygulamalarda çok kısa sürede cevap verir.
• Diğer tip regülatörlere göre daha çok korumaya sahiptir.
• 10 adet fazla ölçüm bilgisi bulunmaktadır.
• SMPS besleme ünitesine sahiptir.
• LCD panel ile çalışma bilgileri ve geçmiş arıza kayıtlarına ulaşılabilir.
• Klasik bakım gerektirmez.
• RS232 ile PC ile haberleşme olanağına sahiptir.
* Sonsuz Ömür
Servo regülatörler, mekanik olarak regülasyon yaptıklarından bir süre sonra aşınma sebebiyle arıza yapacaklardır. Ortalama 5 -10 yıl içerisinde tamirve bakımı ihtiyacı gerekecektir. Statik regülatörlerde ise, herhangi hareketli parça bulunmadığından, cihazda yıpranma olmaz. Bu sebep ile daha az bakım ve tamir ihtiyacı olduğundan, regülatörün ömrü çok uzun olacaktır.
* Yüksek Regülasyon Hızı
Tristör- tristör modül grupları mikroişlemciler sayesinde DAA tekniği ile tetiklenerek yüksek regülasyon hızı elde edilmiştir. 20 msn içinde çıkış gerilimi örneklemesi true RMS olarak yapılıp, gerekli regülasyon kararı verilir. Böylece düzeltme hızı 5.000 V/sn'a çıkarılarak servo regülatörlere göre en az 50 kat daha hızlı cevap vermesi sağlanmış olur.
* LCD
Cihazın çalışma durumu bilgileri LCD ekrandan takip edilir. Butonlar yardımıyla seçilen menülerden giriş gerilimi, çıkış gerilimi, çıkış akımı, frekans ve ısı bilgileri takibi yapılabilmektedir.
Çıkış koruma parametreleri (çıkış alt gerilimi, çıkış üst gerilimi) LCD ekrandan istenilen değere ayarlanabilmektedir.
Anlık hata bilgileri ekrandan yazı ve LED ile bildirilir. Geçmişe yönelik arıza kayıtları "ERROR LOG" menüsünden izlenebilmekte ve ürüne ait seri no, model, imalatçı firma bilgileride LCD panelde bulunmaktadır.
* Mikrodenetleyici Kontrol
RISC temelli Mikroişlemci ile regülatörün çıkış gerilimi yüksek hassasiyet ile örneklenip, RMS olarak hesaplandığı için, şebeke işaretinin bozuk olduğu yerlerde çıkış değeri gerçek 220v değerinde tutulur. Aynı zamanda cihazın ısı, her fazın akım, frekans, giriş ve tristörleri sürekli kontrol edilerek çok yüksek güvenirlik sağlanmıştır.
* Booster Trafo
Yüksek güçlü regülatörlerde BOOSTERTrafo kullanılarak, kullanılacak tristör-tristör modüllerinden daha düşük akım çekilmesi sağlanmış olup, modül gruplarında oluşacak ısıda minimum noktaya çekilmiştir.
* Korumalar
Mikroişlemci kontrollü elektronik statik regülatörlerde olası her türlü arıza veya hataya karşı koruyucu tedbirler alınmıştır.
Aşırı akım
Aşırı ısı
Çıkış yüksek- düşük
Thyristorarıza
* LRA Akım Uygulamaları
Kompleks ve hassas cihazların içerisinde bulunan motorlar LRA akımları sebebi ile şebeke geriliminde peak şeklinde ciddi çökmelere neden olmaktadır. Bu durum motorların güvenli çalışma gerilimi sahasının dışına çıkmasına, motorlarda boğulmaya, motor ömrünün azalmasına neden olmaktadır. Statik regülatör kullanılmasıyla bu anlık gerilim düşmelerinden kaynaklı motor arızalarının önüne geçilmiştir.
* SMPS Besleme Ünitesi
Kontrol kartının beslemesi SMPS teknolojisi ile gerçekleştirilerek, regülatörün çalışma gerilim sahası genişletilmiştir
* Yarıiletken Teknolojisi
Cihazın kalitesi açısından en önemli parçalarından biri tristör modüleri olup, dünyaca üstünlüğü tartışılmaz olan SEMICRON marka tristörler kullanılmıştır.
* Transfer
SCR lerin adreslenmesinde DAA (Direct Adres Acces) ve ZCT (Zero Current Transfer) tekniği kullanılarak hızlı ve güvenli regülasyon sağlanmıştır.